La Energía eléctrica (1900-11-01 00:00:00), página 13

aunque en condiciones que aquí no serían las más apropiadas, ha puesto el que esto escribe gran empeño, del cual ha sacado la satisfacción de introducir los acumuladores en la Central telegráfica de Madrid, desde luego la más importante de España, y la de demostrar prácticamente los grandes beneficios técnicos y económicos que pueden conseguirse por este camino, como podrían obtenerse otros beneficios no pequeños si en las demás cuestiones que afectan al servicio telegráfico abandonásemos la cómoda pero poco áirosa senda de la rutina.

II

La capacidad de los acumuladores que se empleen en la telegrafía puede ser muy pequeña, en razón á que la cantidad de electricidad que se necesita es insignificante en comparación con la que es necesaria en otras industrias eléctricas. De las medidas hechas en Berlín intercalando un contador Aron en el hilo de tierra común á 270 circuitos que irradiaban de aquella Central telegráfica, resultó que puede evaluarse en un miliamperio de corriente constante lo que cada circuito exige como término medio. Nuestras mediciones, menos precisas por falta de medios, nos han confirmado como buena tal evaluación. Las corrientes telegráficas de salida por cada circuito se hallan comprendidas ordinariamente entre 20 y 30 miliamperios, pero la duración total de las emisiones es siempre una pequeña fracción del tiempo transcurrido, tanto por los intervalos que hay que dejar entre esas emisiones durante la transmisión, cuanto por los largos períodos de recepción y de reposo.

De la Central de Madrid parten unos setenta circuitos, pero por hallarse apareados en varias mesas muchos de escasísima importancia, y por los que sólo sirven como reserva, no deben contarse para este caso más de 50; es decir, que puede evaluarse en 50 miliamperios constantes el gasto necesario. Una lámpara de incandescencia de 5 bujías á 100 voltios toma unos 200 miliamperios, ó sea una corriente cuádruple de la media que gastan todos los aparatos telegráficos de dicha Central. En la de Barcelona, que es por su importancia la segunda de España, ya no llegan á 20 los circuitos á actuar, ni á 20 miliamperios el gasto medio.

Efectuando la carga de los acumuladores de una manera continua, ó lo que es lo mismo, haciendo pasar á través de ellos una corriente constante que, generada por pilas ó por dinamos, sea algo superior á la que tengan que suministrar como término medio, la capacidad de acumulación es casi innecesaria, porque viéndolo así la carga y la descarga simultáneas, los acumuladores ó las baterías secundarias apenas tienen que hacer más que regularizar el voltaje ante las grandes y bruscas variaciones de corriente que produce el trabajo telegráfico. Sin embargo, para prevenirse contra faltas fortuitas de la corriente de carga, conviene que los acumuladores tengan una capacidad suficiente para suplir por sí mismos, ó con la energía química, mente almacenada en ellos, el gasto de uno ó dos días.

Los 50 miliamperios constantes en que hemos fijado el gasto de la Central de Madrid, equivalen á 1,20 amperios-hora diarios; y, por consiguiente, con acumuladores de 2,50 amperios-hora se obtendrían allí las suficientes, si no exageradas, garantías por lo que respecta á la capacidad. En Barcelona bastarían acumuladores de un amperio-hora, y hay estaciones centros, como las de Murcia y Coruña, donde en dos días no se llegaría á consumir medio amperio-hora. Teniendo en cuenta que hoy se fabrican acumuladores cuya capacidad excede de 20 amperios-hora por kilogramo de placas, se formará una idea aproximada de lo diminutos que pueden ser los acumuladores para la telegrafía.

Si no se creyera necesario prevenirse contra faltas duraderas de la corriente de carga, cosa admisible donde se adopten las precauciones debidas (vigilancia asidua del generador, verificaciones frecuentes, etc.), para que nunca, ó sólo por muy poco tiempo, llegase á faltar ó escasear dicha corriente, la batería secundaria podría estar compuesta de sencillos voltímetros reguladores, constituidos cada uno por dos láminas de plomo que, sin tocarse, se hallen sumergidas en una disolución de ácido sulfúrico al 10 por 100 dentro de un pequeño vaso de vidrio. La sumer