La Energía eléctrica (1900-07-06 00:00:00), página 7

80-500-60 cuyo inducido tiene 5 metros de diámetro y cuyo peso es 45 toneladas: funciona acoplado directamente á un motor Corliss de 1.200 caballos. Es igualmente digno de mencionarse por su pequeña velocidad de alternador de 300 kilovatios y 150 revoluciones por minuto.

    GENERADORES MONOCICLICOS

    Tipo.
    Polos.
    Kilovatios.
    Revoluciones por minuto.
    VOLTIOS
    Amperios.

    Sin carga
    A plena carga

    AM
    8
    50
    900
    1.040
    1.150
    44

    2.080
    2.300
    22

    AM
    8
    75
    900
    1.040
    1.150
    66

    2.080
    2.300
    33

    AM
    8
    100
    900
    1.040
    1.150
    88

    2.080
    2.300
    44

    3.120
    3.450
    29,3

    AM
    12
    150
    60
    1.040
    1.150
    150

    2.080
    2.300
    65

    3.120
    3.450
    43,3

    AM
    16
    250
    450
    1.040
    1.150
    218

    2.080
    2.300
    109

    3.120
    3.450
    72,6

    AM
    20
    300
    360
    1.040
    1.150
    260

    2.080
    2.300
    130

    3.120
    3.450
    86,6

    AM
    24
    750
    300
    1.040
    1.150
    650

    2.080
    2.300
    325

    3.120
    3.450
    216,6

Transformadores. Los transformadores del sistema antiguo tipo F satisfacen perfectamente á este nuevo modo de distribución de la energía, pero su potencia resulta algo escasa. En vista de esto, se ha creado un nuevo tipo designado por la letra G que puede emplearse con aceite ó sin él. El cuadro antetior expresa la potencia del aparato en los dos casos.

Para potencias superiores á 15.000 vatios, los transformadores son del tipo llamado de subestación; están construidos de modo que circule por ellos una energética corriente de aire que disminuya su calentamiento y aumente su rendimiento. El cuadro inserto á continuación da las principales dimensiones de estos transformadores.

    TRANSFORMADORES DE SUB-ESTACIÓN

    Frecuencia: 60 ciclos por segundo.
    Peso en kilogramos
    Altura en milímetros
    Anchura en milímetros
    Espesor en milímetros

    40.000
    815
    762
    864
    533

    65.000
    1270
    762
    1219
    533

    125.000
    2250
    775
    889
    914

    175.000
    2700
    1273
    1041
    914

    250.000
    3400
    1273
    1295
    914

    325.000
    4000
    1295
    1346
    940

Frecuencia.—La frecuencia adoptada en este sistema monocíclico es de 60 períodos por segundo, que corresponde á 7,200 alternancias por minuto. La elección de esta frecuencia obedece á la consideración de que la línea posea poca auto-inducción sin aumentar sensiblemente el precio de los transformadores.

    TRANSFORMADORES TIPO G

    Frecuencia: 60 períodos por segundo.
    Peso en kilogramos
    Altura en milímetros
    Ancho en milímetros
    Espesor en milímetros

    Potencia en vatios
    Con aceite.
    Sin aceite.

    600
    600
    43
    378
    320
    224

    1.000
    1.000
    63
    453
    320
    224

    1.500
    1.500
    91
    453
    396
    269

    3.000
    2.500
    136
    459
    513
    318

    4.000
    3.500
    168
    503
    513
    318

    5.500
    4.500
    184
    548
    513
    318

    8.750
    7.500
    285
    714
    513
    318

    15.000
    13.500
    375
    727
    614
    413

Instalaciones.—Apenas terminadas las primeras experiencias, su éxito se extendió con suma rapidez y numerosas Compañías se apresuraron á solicitar alternadores monocíclicos para reemplazar á los ordinarios de menor potencia. Sería largo citar las múltiples e importantes instalaciones que hoy dia prestan servicio; como detalle que avalora la importancia del sistema, diremos que á los pocos meses de creado funcionaban en América 16 instalaciones monocíclicas con una potencia total de 3.568 kilovatios. Los beneficios indudables que consigo lleva, nos hacen confiar que en breve se extenderá en nuestra Península.

LUIS SÁNCHEZ CUERVO.
Ingeniero técnico de la Compañía de Electricidad Thomson-Houston.