La Energía eléctrica (1900-08-20 00:00:00), página 15

largo de la chispa, y las condiciones atmosféricas tampoco lo afectaron mucho. Cuando los polos estaban muy separados, no pasó la descarga, pero al tomarse una chispa del lado negativo, la descarga pasaba del polo positivo y se perdía en el aire. Nada de esto sucedía en el polo negativo, cuando se quitaba la chispa del polo positivo. El autor cree, que en una forma modificada las oscilaciones y ondas eléctricas serían la causa de estos fenómenos.

Hay también otras indicaciones de una sensibilidad superior en el polo positivo sobre el negativo, apoyando esta teoría los escritos de Faraday y otros. El profesor Thomson, dice: «Podemos expresar este resultado diciendo que cuando el campo eléctrico no es uniforme, el gas no se descompone tan fácilmente cuando la intensidad electro-motora mayor está en el catodo, como cuando está en el anodo.»

Aparatos de seguridad para tranvías eléctricos, sistema Schultz y Sintas.—Ha poco se han verificado en Barcelona las pruebas de un aparato de seguridad inventado por D. Ernesto E. Schultz y D. Conrado Sintas, de dicha ciudad. Este aparato consta de un interruptor y un conmutador, de tal manera combinados, que el interruptor pone fuera de circuito el cable de trabajo en el mismo instante en que ocurre algo anormal en la línea, ya sea la rotura de cable de trabajo ó del protector, ó ya tan sólo un alambre telegráfico ó telefónico puesto en contacto con el cable protector ó con el de trabajo. El contacto del interruptor no está mantenido por la acción de la misma corriente, sino sólo por un pequeño diente; un electromán hace levantar este diente cuando sucede en la línea algo extraordinario, quedando entonces libre la palanca del interruptor que, por la acción de un resorte, corta el circuito.

El aparato no lleva ningún fusible y sustituye el de seguridad que se coloca actualmente en las cajas de distribución, cuyo sitio puede ocupar. No se dispara aunque se interrumpa desde la central la corriente de la línea, y cuando funciona interrumpe la corriente del cable aéreo sólo entre dos cajas de distribución, es decir, en una sección de la red.

La primera de las pruebas verificadas consistió en simular la rotura del cable de trabajo, pudiéndose comprobar que el interruptor cortaba el circuito antes de que el cable llegase al suelo.

En la segunda prueba se hizo caer un alambre telefónico roto sobre el cable del tranvía, observándose que al tocar el alambre al cable protector quedaba interrumpido el circuito del cable de trabajo, de modo que al llegar el alambre telefónico al suelo no podía causar daño á nadie. Las personas que estaban en el teléfono comunicando no notaron más que un pequeño ruido.

La Compañía Anónima de Tranvías piensa instalar estos aparatos en toda la extensión de su red, evitando de este modo los peligros á que estamos expuestos actualmente por la rotura del cable aéreo ó de un alambre telefónico.

Indicator eléctrico de Wright—Generalizado hoy el uso del alumbrado eléctrico, las Sociedades que se han constituido para suministrar la corriente necesaria, siguen diversos métodos para fijar la cuota que corresponde á cada abonado.

Se paga una cantidad anual fija por lámpara cuando se trata, por ejemplo, del alumbrado de una calle ó de una barriada por cuenta de un Municipio; porque entonces el consumo de energía eléctrica es fijo y conocido, por serlo el tiempo durante el cual las lámparas funcionan; pero este sistema no es equitativo para los particulares, pues podría darse el caso de que pagasen lo mismo clientes que consumieran cantidades muy diferentes de energía, por cuya razón se emplean contadores análogos á los del gas, que permiten medir el número de kilowats-hora consumidos por cada abonado.

En algunos puntos del extranjero, como en Brighton (Inglaterra), se sigue desde hace algún tiempo un procedimiento más racional todavía, que consiste en fijar el precio según lo que importa la producción de la electricidad, cuyo coste comprende dos partes: gastos fijos, que varían solamente con la potencia máxima, y gastos proporcionales á la cantidad de energía producida. Deben determinar, por lo tanto, para fijar la cuota de un abonado, además del