Crónica de la industria (1880-12-15 00:00:00), página 18

CONTADOR DE AGUA,

SISTEMA SAMAIN.

La sociedad anónima de los aparatos Samain explota el contador de agua de cuatro cilindros, acerca del cual insertamos á continuación la descripción, así como las figuras convenientemente intercaladas que hacen ver al primer golpe de vista las disposiciones en conjunto y en detalle. Nos han sido facilitadas por nuestro colega francés Chronique industrielle.

La fig. 1.a es un corte vertical por el eje de dos cilindros.

La fig. 2.a es un corte horizontal por el eje de los cuatro cilindros dispuestos en forma de cruz.

La fig. 3.a es un corte vertical, formando con el primero un ángulo de 45° pasando por el eje de la tubería de escape y haciendo ver el conducto por el cual viene á equilibrar en parte el peso del árbol y la presión ejercida por el agua sobre el distribuidor circular; estas figuras se hallan en la escala 9m.25 (6 1/4).

La plancha de bronce del receptor se halla representada en plano por un corte, según indican las figs. 4.a y 5.a, y la corredera se ve igualmente representada, vista por su parte inferior y por un corte vertical, en las figuras 6.a y 7.a, cuya escala es la mitad de los anteriores grabados.

El agua llega por la tubería superior (fig. 1.a), y es sucesivamente distribuida por el receptor á los conductos los cuales la conducen contra la cara exterior de cada uno de los pistones. Estos presionan sin cesar sobre los encajes de la manivela por sus bielas, una de cuyas cabezas engrana á roscá en el piston, y la otra, no abarca más de un cuarto de envuelta en derredor del botón de la manivela; dos circulos colocados uno encima de otro, recorren los cuartos de vuelta de los cuatro encajes.

Después de haber accionado contra la cara superior de un piston, vuelve el agua al interior del aparato de donde se des-plaza por la tubería de salida, según indican las figs. 2.a y 3.a.

Tal modo de accionar el agua, constituye uno de los caracteres especiales del instrumento que describimos.

En la parte inferior de la tubería de salida, existe un espacio muerto en el que las partes fijas pueden depositarse y de cuyo punto es factible extraerlas con suma facilidad.

Puede observarse que cada uno de los pistones puede ser extraído, sin tocar en manera alguna á las partes restantes del mecanismo, una vez levantado el disco externo del respectivo cilindro. Su colocación es también sencillísima.

Sometido á un ensayo riguroso, este aparato ha dado resultados muy satisfactorios, acerca de los cuales la sociedad que le explota, reclama el examen y discusión por los ingenieros, arquitectos, etc. La pérdida de carga es débil, en relación con la sencillez y naturaleza de los pistones que se mueven en mortajas de cobre, y más aún también por la contra-presión aplicada á equilibrar el receptor. Los escapes, según ensayos practicados, no exceden de 2 á 3 por 1.000, cuando la tolerancia guarda una relación constante de 2 por 100.

El nuevo contador está fabricado con excesiva precisión en cuanto toleran los calibres más rigorosos, cual acontece con las armas de fuego, por lo que pueden reemplazarse sus piezas en idéntica forma. Dentro del sistema existen siete órdenes de graduación, en los que los precios varían desde 135 francos (núm. 2), hasta 900 francos (número 7); el núm. 4 valuado en 220 francos, desaloja 22 hectólitros por hora, bajo 2 metros de carga, con orificio de 20 milímetros.

En cuanto á las ventajas que resultan de la combinación y ejecución de los diversos órganos del contador Samain, extractamos la circular que nos hizo conocer tan interesante aparato:

«El contador se compone de cuatro cilindros en forma de cruz con pistones, accionando sobre un árbol roscado.
»Un receptor circular, engastado sobre este árbol, distribuye alternativamente el agua en los cilindros por medio de conductos que á la vez se utilizan para la introducción y escape.
»El receptor se halla cubierto por un sombrerete de fundición sobre cuya parte superior admite el mecanismo generador.»

Las ventajas mencionadas anteriormente, han sido reconocidas por los hombres más competentes, á cuyo examen ha sido sometido el contador en cuestión. Entre ellos no se ha alzado la más leve censura, no sólo acerca de la manera como está dispuesto, sino tampoco de su ejecución.

La naturaleza y la densidad de la materia empleada en la construcción de cada pieza son tales, que los frotamientos y desgaste, son casi nulos. Así es que en este no existen los rechinamientos estridentes que producen casi todos los aparatos en uso á los dos meses de servicio, y sobre cuyo inconveniente, á más del estremecimiento que produce al oído, existen consecuencias más graves; pues en una máquina, todo ruido anormal es un síntoma cierto de rápido deterioro.

La disposición de las piezas es tal, que el aparato desafía los golpes más violentos del martillo-pilon.

Por más que esté construido para una velocidad intermedia y normal de 60 evoluciones por minuto, este contador puede sin inconveniente alguno, funcionar á velocidades más considerables.

Es de sencilla construcción, por más que su mecanismo propiamente dicho, cuente un árbol vertical central, cuatro envueltas, cuatro pistones y un receptor.

Mide con idéntica facilidad las aguas limosas, que las limpidas, y sin por ello experimentar alteración alguna.

Su sensibilidad es extrema; y el más leve escape, es conocido con facilidad.

Aun cuando sufra grandes interrupciones en su servicio activo, no por ello experimenta alteración alguna.

La disposición de sus cuatro cilindros en ángulo recto, realiza la importante condición de que los pistones son constantemente los mismos, y que por consecuencia, es imposible se produzcan choques, trepidadaciones, ni menores cambios de velocidad en la marcha del agua.

La trasmisión del movimiento por un berbiquí, ofrece la precisa ventaja de que al fin del trabajo, la velocidad de los pistones va descendiendo progresivamente hasta quedar nula, y por consiguiente sin que se experimente por ello el más leve choque. No sucede así en otros sistemas de receptores alternativos y rectilíneos: de modo que en París, especialmente en la aplicación de éstos á los ascensores, los contadores producen choques insoporables.

Los orificios y conductos del agua, halláense dispuestos de un modo que eviten toda trasmisión que se traduciría forzosamente como pérdida de carga.

El receptor, en materia de composición especial, se mueve siempre en igual sentido sobre su plancha; hállase perfectamente equilibrado, y por consecuencia no soporta jamás sino una débil presión, condiciones eminentemente favorables al buen funcionamiento y excesiva duración de tal órgano.