La Energía eléctrica (1900-11-01 00:00:00), página 24

los cables presenta un defecto de aislamiento, se establece una corriente á través del primario, y la lámpara se enciende.

Como se comprende, las indicaciones de estos aparatos tienen que ser imperfectas, porque la importancia de la pérdida sólo puede apreciarse por el mayor ó menor brillo de la lámpara, difícil de evaluar á simple vista.

Fig. 4.*.—Esquema del indicador de tierra electrostático.

El aparato que vamos á describir da, por el contrario, una indicación muy exacta, siendo su construcción extremadamente sencilla.

Cuatro hojas metálicas suficientemente rígidas y recortadas en forma de cuarto de círculo están dispuestas del modo que indica el esquema adjunto, dejando un cierto espacio libre en el centro y entre cada dos cuadrantes.

Perpendicularmente á la superficie de éstos y en el centro de la figura existe un pivote, al que se fija una aleta del mismo metal que los cuadrantes; la aleta, que lleva una aguja indicadora, se moverá por consiguiente en un plano paralelo al de los cuadrantes.

Los dos cuadrantes inferiores están unidos entre sí y con el borne inferior del aparato que corresponde al hilo de tierra.

Los otros dos cuadrantes se unen respectivamente, uno al terminal de la derecha y el otro al de la izquierda del aparato, á quienes se fijan también los hilos que parten de cada una de las líneas cuyo aislamiento se quiere comprobar.

La aleta está mantenida en su posición normal por medio de un ligero contrapeso, correspondiendo esta posición al cero de la graduación indicada por la aguja.

En la parte posterior del aparato hay un plomo fusible encerrado en un tubo de porcelana, que puede, por consiguiente, ser retirado sin peligro alguno.

Como en todos los aparatos electrostáticos, el funcionamiento de éste está fundado en que la aleta tiende á colocarse, respecto á los cuadrantes, en una posición que dé el máximo de capacidad para el condensador que forman estos órganos.

Si la línea está perfectamente aislada, la aleta se mantiene horizontal y la aguja en el cero, por ser iguales los pares debidos á los cuadrantes positivos y negativos.

Si uno ó otro de los dos polos toma tierra, según suele decirse, los cuadrantes inferiores dejan de ser neutros ó inactivos; el sistema de la aleta y aguja marca una nueva posición de equilibrio, desviándose á uno ó otro lado, según el cable que ha tomado tierra, y en una magnitud proporcional á la importancia que reviste el defecto de aislamiento.

Las ventajas de este indicador son, á más de su exactitud, las siguientes:

El equipo móvil está absolutamente aislado desde el punto de vista eléctrico, tanto de la línea como de tierra; en estas condiciones, si la aleta se deforma ó si el pivote se sale del tejuelo por una razón cualquiera, de modo que toque á uno de los cuadrantes fijos, no se produce ningún corto-circuito.

El aparato se construye para tensiones de 1.000, 2.000, 5.000 y hasta 10.000 voltios.—L. S. C.

Nuevos medios para determinar la velocidad de propagación de las ondas eléctricas.

Sabido es que Maxwell, Hertz, Fresnel y otros sabios, determinaron la velocidad de las ondas hertzianas valiéndose de la ecuación \( \lambda = V T \), en la que \( \lambda \) representa la longitud