La Energía eléctrica (1899-01-01 00:00:00), página 8

movimiento de éste. Al final de la carrera la corriente se transmite al electroimán de atrás del pistón y éste toma movimiento en sentido contrario. Los conmutadores desempeñan, en suma, el papel de las excéntricas empleadas en las locomotoras de vapor. La máquina puede marchar a 200 vueltas por minuto, y está dispuesta para recibir la corriente eléctrica, bien sea por trolley, bien por un tercer carril, o bien por una batería de acumuladores.

Material de la casa Fabius Henrion.—El grabado adjunto representa esquemáticamente una lámpara de arco para corriente alterna con motor asincrónico reversible, modelo privilegiado de la casa.

Los porta-cabones están suspendidos de los dos extremos de un cordón arrollado a una polea f que forma parte del motor d.

Al pasar la corriente por el solenoide del electro a que á su vez actúa sobre el a' crea un campo magnético que hace girar el disco separando los carbones y dando lugar á la formación del arco.

Cuando la longitud del arco es excesiva, el electro b y su complementario b' cuya acción es preponderante, obligan al disco á girar en sentido contrario, aproximando los carbones.

Los carbones no pueden nunca llegar á unirse, siendo inferior á un volt la pérdida de tensión en la regulación.

Comparación de los métodos de transmisión de la energía eléctrica.—Mr. James Swinburne, en una conferencia que ha dado en el Instituto de Ingenieros civiles de Londres, ha tratado de este importante punto, sobre el que están desacuerdos en general todos los científicos y en particular los electrotécnicos.

El conferenciante examinó los distintos casos en que el empleo de la transmisión de corriente continua ó alterna simple es preferible á la transmisión trifásica que hoy la mayoría de los electricistas han puesto en gran moda, los cuales ven en este último sistema una fácil solución económica del problema fundamental de las instalaciones eléctricas.

Según el Sr. Swinburne, á pesar del gran favor obtenido por las corrientes trifásicas, el empleo de estas hay muchos casos en que no aparece justificado, mientras que por el contrario, el de las corrientes continuas ó alternadas simplemente está indicadísimo, y sería muy ventajoso, aun reconociendo los inconvenientes que presenta la generación de las corrientes continuas á alta tensión, como son la dificultad de obtener un buen aislamiento de las planchas del colector y el precio desproporcionado de las generatrices por unidad de potencia, inconvenientes que, según el conferenciante, se pueden obviar fácilmente.

En su examen comparativo Mr. Swinburne presenta tres casos, en cada uno de los cuales se emplean conductores de 2 cm.² de sección total; la densidad de la corriente máxima de 200 amperes por cm.² y la diferencia de potencial entre dos conductores ó entre uno de ellos y la tierra, según los casos, no pasa de 10.000 volts.

En el primer caso supone que el sistema está en tierra en su puesto medio; en el segundo que uno de los conductores del sistema está en tierra en toda su extensión, y en el tercero, que la diferencia de potenciales entre los dos conductores, no pasa de los 10.000 volts, y que cualquiera que sea el sistema, los conductores tienen una sección total de 2 cm.² y una densidad de 200 amperes por cm.².

Del cálculo de las potencias que se pueden transmitir en estos diferentes casos, resulta que el sistema trifásico es el más ventajoso; pero estudiando en cada caso particular el cálculo del grueso que conviene dar á la envoltura aisladora, el conferenciante deduce la conclusión que, bajo el punto de vista de las dificultades de aislamiento y del gasto producido por el aislamiento mismo, el sistema de corrientes continuas y el de corrientes alteradas sencillas, convienen bastante más en las instalaciones de canalización subterránea.

Mr. Swinburne presentó en la sesión el esquema gráfico que representaba el espesor de la capa aisladora, que determinó por la fórmula:

\[
\log R = \frac{F}{S r} + \log r.
\]

en la que \( R \) es el radio exterior de la envoltura aisladora, \( S \) la tensión máxima por unidad de longitud y \( r \) el radio del alambre.

De la discusión que siguió á la conferencia y en la que tomaron parte eminentes electricistas, se deduce que no todos participan de la opinión del conferenciante, lo que ha hecho que quede la cuestión sobre el tapete, sin que por el momento, los industriales puedan hacer otra cosa que estudiar las condiciones locales y de momento para seguir en sus instalaciones el método más oportuno en cada una de los casos particulares que se les presenten.

Progreso de la Telegrafía.—Nada tan sugestivo como el desarrollo de las líneas telegráficas durante los últimos veinticinco años. Nada tan curioso como el aumento de telegramas y cablegramas cruzados entre el antiguo y Nuevo Mundo durante ese mismo lapso de tiempo.