La Energía eléctrica (1900-12-01 00:00:00), página 17

pero se las ve bien desde éstos. En F se representan las derivaciones para los Hughes, que son 25, aunque nunca se utilizan más de 18. Todas ellas descienden verticalmente del conductor general de alimentación, corrido por lo alto de las paredes del salón, quedando cada lámpara junto al Hughes correspondiente.

Un pequeño conmutador suizo, un miliamperímetro y un voltímetro, colocados según se ve en el esquema y en la misma habitación que los acumuladores y la pila para la carga, permitían efectuar con rapidez las mediciones consiguientes para averiguar en cualquier momento las condiciones en que se funcionaba, sin perturbar el trabajo, como hubiera permitido la substitución inmediata de una por otra batería acumuladora, ó la de la pila por la canalización de la Madrileña en el caso de que hubiese sido necesario, cuyo caso no llegó á presentarse.

Las lámparas intercaladas como resistencias preservadoras y compensadoras cerca de los transmisores, no ya sólo acusan encendiéndose los cortos circuitos que se produzcan después de ellas, y evitan, por lo tanto, gastos innútiles de consideración, sino que, poniéndose más ó menos rojas, revelan los excesos de circuito en una línea, más ostensiblemente que los galvanóscopos de montaje, y esta propiedad avisadora de averías interiores y exteriores es sin duda la que ha hecho más simpático el procedimiento ente el personal de transmisión y sus inmediatos jefes.

VI

No debemos terminar este ya largo estudio sin detallar las ventajas económicas que proporcionan los acumuladores.

Los 3.000 elementos Callaud que han sido substituidos en la Central de Madrid por una sola batería acumuladora, venían consumiendo cada uno, según los datos que hemos adquirido, un cilindro de cinc y 500 gramos de sulfato de cobre por año, cuyo gasto es el asignado reglamentariamente á todos los de España. Costando como cuesta cada cinc (con la varilla y lámina de cobre que lleva adheridas) 1,90 pesetas y cada kilogramo de sulfato de cobre 1 peseta, los 3.000 elementos Callaud ocasionaban por reactivos un gasto de 7.200 pesetas; y nada hay que rebajar de esta cantidad, puesto que no utilizamos los residuos; al contrario, deberá aumentarse, porque para funcionar en las mismas condiciones que se funciona con los acumuladores, serían necesarios, como ya se dijo, unos 4.000 elementos.

En el supuesto de que la carga de los acumuladores se efectúe con una pila de 150 elementos, aunque muy bien puede ser menor, es claro que estos elementos consumirán cada uno más cinc y más sulfato de cobre que cada uno de los 3.000 que se empleaban, porque se les obliga á hacer un trabajo eléctrico mucho mayor; pero el gasto por elemento distará mucho de crecer en la misma proporción que el trabajo realizado, en razón á las pérdidas por acciones locales que, siendo relativamente considerables cuando las corrientes suministradas son débiles e intermitentes, vienen á ser de poca importancia cuando las corrientes producidas son más fuertes y continuas. Por las experiencias realizadas, podemos afirmar que con 2 cilindros de cinc y 2 kilogramos de sulfato de cobre por elemento y por año, puede mantenerse en buen estado ó proporcionar 46 miliamperios constantes la pila de carga necesaria en la Central; y siendo 150 el número de sus elementos, el gasto por reactivos no ascenderá á más de 870 pesetas.

Si la carga se efectuase tomando los 46 miliamperios de la canalización de la Madrileña, que da á cinco céntimos de peseta el hectovatio para emplearlo como fuerza, el gasto de esa carga por año no llegaría ni á 25 pesetas.

El coste de los acumuladores y de las lámparas ha sido mucho menor que el de los vasos de vidrio Callaud ahorrados; el espacio ocupado es también, por de contado, muchísimo menor, y los cuidados que necesita el nuevo procedimiento, no son mayores que los que exigían los 3.000 elementos de pila. La duración de las placas de los acumuladores, por las condiciones ventajosasísimas de utilización, puede ser de más de veinte años. Es decir, que hemos conseguido una eco-