La Energía eléctrica (1900-01-01 00:00:00), página 2

de diámetro más grande que con el conductor sólido.

No resulta ser ventajoso, en manera alguna aumentar el diámetro de la trenza más allá de cierto límite en donde se hace de difícil manejo, sino más bien el dividir el cable en una serie de dos ó más secciones conectadas en múltiple. En los casos extremos en que no se puede llevar á cabo esta subdivisión, como, por ejemplo, cuando se necesitan acopladoras cortas y espesas para conectar dinamos, tanques electrolíticos, y otros en que es menester la mayor flexibilidad posible, se juntan una serie de ramales pequeños que se trenzan á lo último para formar un cable compound grande. A veces no se hace el trenzado inicial, reuniéndose sencillamente uno gran número de conductores diminutos que se aislan luego. Esto se debe evitar en la práctica, si es posible, pues hay una tendencia (debido á las fuerzas desiguales de los varios conductores que forman el cable) á romperse uno ó más, horadando la aislación y siendo causa de muchos inconvenientes.

Se emplea á veces un conductor tubular, como por ejemplo, el muy conocido conductor Ferranti. Este aparato, aunque es indudablemente algo difícil de manejar, disminuye la resistencia virtual del cable cuando se emplea con corrientes alternantes, mereciendo por lo tanto un lugar entre los conductores prácticos.

Una forma de conductor que se emplea con frecuencia en los tamaños más pequeños de cable concéntrico, consiste en una trenza de tres ó cuatro conductores diminutos. Esto forma una periferie muy satisfactoria para que descansen la materia aisladora, aunque á veces no es tan fácil de establecer la comunicación eléctrica con el extremo, si no se recurre á un manguito soldado adecuado, que es lo que en general se tiene que hacer. Mientras de cables concéntricos hablamos, haremos notar un hecho evidente y es, que las áreas seccionales de los conductores exterior e interior, que deben llevar la misma corriente, tienen que ser iguales ó suficientemente similares, para llenar todo objeto práctico. Si es inevitable una pequeña diferencia, es preferible que el excedente sea en favor del conductor exterior, pues el interior se calculará probablemente en primer lugar á una capacidad segura. En algunos casos la cubierta exterior de blindaje y el conductor exterior son uno mismo, no aislando de ningún modo. En estos casos hay que contar, por supuesto, con la resistencia eléctrica relativamente más alta del hierro sobre el cobre.

En cuanto á la medición del alambre, se verá en casi todos los casos en que se haya especificado, una conductividad de 1 por 100 alto, que el alambre ó alambres que forman el cable son ligeramente en exceso hasta el grado de medio milímetro del diámetro especificado. Este exceso se deja siempre por los fabricantes, por varias razones. En primer lugar, el estañado, si el alambre lo está, significa cierto aumento, aunque sólo sea poco, en el diámetro. En segundo, el cobre aunque sea todo lo que se crea en cuanto á conductividad alta, necesita una margen de seguridad para los casos fortuitos, y en tercer lugar, en el procedimiento de la fabricación, el alambre se somete á ciertas fuerzas de tensión, al pasar por las varias máquinas que tienden á estirarlo, reduciendo su diámetro acabado, y aumentando su resistencia, última medida, de modo que este pequeño exceso es inevitable, pudiéndose descuidar, menos en los casos en que se vea que se ha cometido un error palpable.

Refiriéndose alestnado y á la galvanización, estas operaciones se deben llevar á cabo con el mayor cuidado, con objeto de que resistan á las pruebas del tiempo, del clima y otras condiciones excepcionales, y hoy en día los fabricantes de primera clase suelen someter sus conductores estañados y galvanizados á una serie de rigurosas pruebas, con objeto de determinar la eficiencia de la capa protectora. Estas pruebas son químicas y mecánicas en su naturaleza, consistiendo una de una prueba de tiempo. En ésta se nota el tiempo en que cierta solución ácida ó activa corromperá la capa y expondrá el conductor descubierto que hay debajo. Las pruebas mecánicas, por otra parte consisten en ensayos de doblado y de tensión, como, por ejemplo, enredando el conductor alrededor de su propio diámetro y desenvolviéndolo, durante cuyas operaciones las capas de protección de estanó ó otro metal, no deben dar la más pequeña señal de partirse ó agrietarse. Los conductores mismos en muchos casos, se suelen exponer á pruebas mecánicas como retorcíndolas, y á tensiones de rotura, notándose el número de torceduras en un largo dado, que sufrirán antes de romperse y comparándose éstas con un número tipo. Las fuerzas de tensión se prueban de la misma manera.

El objeto de estañar un conductor de cobre que se debe aislar después, es, por supuesto, el de proteger el cobre de los efectos corrosivos del azufre ó otros ingredientes deletéreos, que contienen regularmente los medios de aislación. Estas capas son además ventajosas en el caso de los ajustes soldados de los accesorios, estando ya estañado el cable ó alambre y listo para la soldadura. El cobre estañado se usa muy raras veces cuando hay las aislaciones de gutapercha, fibras ó papel, que son tan comu-