La Energía eléctrica (1900-07-06 00:00:00), página 10

\( E \) al valor de la diferencia de potenciales medida en las mismas bornas; \( g \) al valor de la gravedad expresada en función de metros (9,81); \( k \) al coeficiente de rendimiento de la dinamo, cantidad que en ningún caso es menor que la unidad; \( f \) al número de quilogrametros necesarios para la transmisión mecánica y servicios accesorios; se tendrá la solución de los varios problemas indicados en la fórmula

\[
F = f + \frac{E I}{k g}
\]

Para conocer el número de lámparas de los varios tipos que se pueden emplear en una instalación, o bien la fuerza motriz necesaria para alimentar un conocido número de lámparas de distintos tipos—conocida naturalmente la energía eléctrica que cada una de ellas requiere, y, por lo tanto, la total energía eléctrica que todas juntas exigen—es necesario tener en cuenta la pérdida de energía eléctrica en los conductores, la que será un tanto por ciento de la energía producida por la dinamo, o bien una constante, según los casos que ocurran.

Diremos en otra ocasión cómo en todo caso se calculan los conductores en función de esta pérdida, limitándonos aquí á demostrar cómo la fórmula 1 se modificará en los dos casos.

Llamando \( b \) al coeficiente que aquí representa para el primer caso la pérdida de energía á lo largo de los conductores, y \( p \) á la pérdida constante en el segundo caso, dicha fórmula quedará así modificada

\[
F = f + (1 + b) \frac{I E}{k g}
\]

(2)

para el caso primero, y

\[
F = f + p + \frac{I E}{k g}
\]

(3)

para el segundo; pero hay que tener en cuenta que en estas dos últimas fórmulas los valores de \( I \) y \( E \) se han de tomar en las bornas de las lámparas y no en las de la dinamo, como en la fórmula 1.

Pueden, sin embargo, presentarse casos que deban considerarse como combinación de los dos precedentes, por ejemplo, si se dispone de una fuerza hidráulica situada á más de una centena de metros de un establecimiento industrial, y se quiere llevar á cabo la transmisión de la energía eléctrica obtenible con esta fuerza, y distribuirla en el establecimiento con una pérdida de un tanto por ciento á lo largo de los conductores ramificados en las dependencias de aquél.

Llamando en este caso \( b \) al coeficiente de esta última pérdida, y \( p \) á aquella constante á lo largo del conductor, las fórmulas 2 y 3 se convertirán en

\[
F = f + p + (1 + b) \frac{I E}{k g}
\]

(4)

Las cuatro fórmulas dadas deben entenderse siempre tratándose de iluminación completa.

En las instalaciones en cantidad, las pérdidas disminuirán tratándose de reducida iluminación, siendo esas pérdidas función de la intensidad, y ésta disminuirá también al disminuir el número de lámparas encendidas.

Recomendamos á todo electricista el no atenerse en la práctica estrictamente al resultado del cálculo al determinar el valor de la fuerza motriz necesaria para una instalación de luz eléctrica, sino de aumentar en todo caso un 5 por 100, y á veces un 20 por 100, según los casos, puesto que muchas veces el coeficiente de rendimiento de la dinamo resulta en la práctica inferior al declarado para aquélla, y la pérdida por transmisión, que también, por circunstancias imprevistas, son superiores á las calculadas. Una gran parte de la falta de éxito en ciertas instalaciones de luz eléctrica se debe á escasez de fuerza motriz, dándose por los electricistas encargados de montar aquéllas demasiada confianza á los datos suministrados por los fabricantes sobre limitadas pérdidas y coeficiente de rendimiento.

F. M.

CRONICA CIENTIFICA

Nuevo sistema de trole.—Este trole se compone de dos ruedas inclinadas, una sobre otra, en la parte superior que giran reunidas con igual movimiento. Los bordes de las ruedas se ponen en contacto con el conductor. El inventor, Mr. Bolser, asegura que el contacto está aumentado un 50 por 100 con relación á los troles de una sola rueda. Se han verificado