Crónica de la industria (1878-10-30 00:00:00), página 11

vo quedaba este gas en bastante proporcion en la chimenea para que el hollín siguiera quemándose.

El Sr. Quequet ha discursado para apagar los fuegos de las chimeneas quemar un cuerpo que al arder dé ácido sulfuroso en condiciones más ventajosas que las obtenidas por la combustión del azufre. Efectivamente, el sulfuro de carbono se volatiza y se inflama muy fácilmente. Arde muy aprisa, y da al absorber el oxigeno del aire un vapor compuesto de dos tercios de ácido sulfuroso y un tercio de ácido carbónico; impropios uno y otro para la combustión. Quemando cien gramos de sulfuro se obtiene inmediatamente un desprendimiento abundante de vapores, que evitan la combustión del hollín, y esto sin que sea necesario subirse al tejado y tapar el extremo de la chimenea. El gasto es muy corto. En las droguerías de Madrid cuesta los cien gramos de sulfuro decarbono unos dos reales.

El peligro que puede resultar del manejo del sulfuro de carbono es nulo, si se toman algunas precauciones muy sencillas, como lo hacen los bomberos de París. Dividen el sulfuro en cantidades de cien gramos en frascos bastante grandes para que no se llenen por completo, teniendo en cuenta la grande expansión del sulfuro de carbono, que hiere á 45°. Estos frascos se cierran ligeramente con tapones cubiertos de cera virgen, los cuales se colocan en un local en que no haya fuego nunca, y que esté además el abrigo del calor producido por un hogar próximo.

Respecto de los vapores que podrían esparcirse en las casas por las hemiduradas del tubo de la chimenea que trata de apagarse, incomodando la vecindad, sólo debe contestarse que son los mismos que produce el azufre al arder, y que sus efectos son menos nocivos que los del luto.

Los bomberos de París han apagado los siguientes fuegos, quemando sulfuro de carbono:

    En Enero de 1878
    32 fuegos de....
    51

    Febrero
    81
    103

    Marzo
    138
    165

    Total
    251 fuegos de....
    319

Las 251 extinciones han sido casi instantáneas, sin que haya habido necesidad de subirse al tejado, ni desarrugar nada en las habitaciones.

Hé aquí un párrafo de una carta dirigida por los oficiales del cuerpo de bomberos á la Sociedad de fomento de la Industria francesa: «Estamos particularmente agradecidos al Sr. Quequet por habernos indicado el sulfuro de carbono; y con más motivo, porque ha tenido que esperar que las precauciones extremas y lentas que tomamos antes de admitir alguna innovación, nos hayan permitido confiar á los bomberos el sulfuro de carbono.»

LIMPIEZA DE LAS CALDERAS DE VAPOR

NOTA PRESENTADA A LA SOCIEDAD DE CIENCIAS DE LYON POR M. L. BOUR, INGENIERO DE LA ASOCIACION LIONESA DE PROPIETARIOS DE MÁQUINAS DE VAPOR.

(Continuación de la pág. 295)

IV.—Limpieza interior.—Vacía la caldera, es necesario, si queda fango, un lavado preliminar para dejar al descubierto las incrustaciones duras. Si no existen incrustaciones adherentes, caso muy raro por desgracia, bastará este lavado.

Las incrustaciones adherentes se pican con punterolas de acero, que deben ser de corte romo, porque si estuviesen demasiado afiladas los limpiadores rayarían el pastrato; lo que además del inconveniente de deteriorar el metal, facilita otra nueva adherencia de incrustaciones, haciendo la superficie rugosa.

Las chapas expuestas á la radiación del hogar deben siempre lavarse á fondo, sea cualquiera el espesor de la incrustación. Las chapas más retiradas deben pisarse hasta la mitad del espesor de la incrustación. Cuando las aguas no son muy inerustantes, puede no ser necesario picar estas chapas en cada limpieza. Es preciso tener cuidado de limpiar bien los fondos de las calderas y las canteras que los unen á los cuerpos cilíndricos. Estas canteras, que ordinariamente se fabrican con hierro de calidad inferior, están sujetas á fracturas, á veces peligrosas, que es necesario poder evidenciar. Cuando se ha picado el depósito en todas las partes accesibles de la caldera, deben recogerse cuidadosamente los fragmentos separados; no siempre se lleva á cabo esta precaución. En las calderas de hervidores y en los recalentadores basta barrer la caldera; en las culaderas de un solo hogar interior sólo se consigue hacer salir los fragmentos, residuos y fango por medio de una corriente de agua, rasando á la vez con un espeto y dirigiéndolos por la parte delantera; debe llevarse gran cuidado en esta operación. Hemos visto calderas de esta clase en las que toda la parte inferior estaba llena de incrustaciones duras, formadas por la aglomeración lenta de los restos procedentes del picado.

Nunca deberían presentar las calderas partes inaceptables; así sucede que es muy fácil la limpieza en las calderas de hervidores y de dos hogares interiores. En las calderas de un solo hogar interior, el tercio inferior de la caldera es inaccesible, y sólo muy imperfectamente puede conseguirse limpiarlo.

Es difícil de limpiar las calderas tubulares cuando los tubos están dispuestos en líneas; imposible cuando están colocados en zic-zac. En este último caso, el depósito que se separa de los tubos superiores se acumula en los tubos de en medio ó inferiores, y si menudo el hilo tubular no presenta más que un solo pedazo de incrustación, quedando limpios solamente y en estado de dar vapor los tubos de las dos filas superiores. No hay para esto más que un remedio, que consiste en separar los tubos y volverlos á colocar después de la limpieza. Esta operación es costosa.

A veces, la disposición de los tubos es tal, que sólo se necesita separar una parte, lo que disminuye los gastos. Sea cualquiera el gasto que lleve, consigo esta limpieza, creemos que hay interés en hacerla, porque cuando los tubos están demasiado sucios apenas suministran vapor; la caldera deja de ser tubular, y su superficie útil de calefacción se reduce en una proporción que excede á veces el 50 por 100. Para obtener la misma cantidad de vapor que con los tubos limpios, el encargado de la caldera se ve obligado á aumentar mucho más los fuegos; corre aquella riesgo de deteriorarse, y en general se obtiene el vapor á un precio de combustible mucho mayor.

El tubo que conduce el agua de alimentación á la caldera se incrusta á menudo, sobre todo en la parte que se encuentra en la caldera, y que por consiguiente está á una temperatura mayor de 100°. Hemos visto tubos de alimentación de 5 centímetros de diámetro, en los cuales no existía para el paso del agua más que 1 á 1 ¼ centímetro de diámetro. Estas incrustaciones producen una resistencia considerable á la impulsión de la bomba de alimentación; dan lugar á trepidaciones, y un pedazo de incrustación