Crónica de la industria (1880-05-15 00:00:00), página 15

des, pisos y cubierta de una gran parte del edificio ó fábrica de los tintes de la propiedad de los Sres. Boronat y Compañía, en las inmediaciones de aquella ciudad, puso en consternación los ánimos del vecindario, que acudió presuroso al sitio de la catástrofe.

La explosión de una de las calderas que funcionaba en la citada fábrica, fue la causa de tan lamentable desastre. La caldera destruida, era de sistema horizontal, con dos hervidores y sin cúpula; alcanzaba la fuerza de unos seis caballos, su diámetro era de 95 centímetros, su largo, á contar por los restos encontrados, era de 3'20 metros, y la plancha de palastro de 8 milímetros de espesor. Su emplazamiento era: dentro del mismo edificio en el ángulo Sur; estaba empotrada en el suelo de planta, sin rebasar la parte superior de la caldera el nivel del piso planta; la obra muerta del hogar y conductos de humo laterales del lado derecho completamente pegada al muro fundación de pilares; la parte posterior adosada á la pared mediera de una casa contigua, y la parte lateral izquierda formando parte de la obra de otro generador que no funcionaba en el momento de la explosión.

Los efectos de esta, han sido: 1.º desgarre simultáneo de la plancha de palastro central en la línea superior de toda ella (fig. 1.a). 2.º Separación de todo el tercio posterior por el círculo generador inmediato á los redobiones, sin rotura de éstos (fig. 2.a). 3.º Separación también de todo el tercio anterior en línea sinuosa en que aparece la menor generatriz de 0,4 metros y la mayor de 1,05 metros (fig. 3.a); por separado otro trozo de plancha que formaba parte del cuerpo central y tercio anterior. La plancha del cuerpo central quedó plegada á las paredes de los conductos de humo laterales (figs. 1.a y 4.a), por aparecer estos en completo empotramiento de obra; habiendo cedido la bovedilla de sobre hervidores de la derecha, la plancha se dobló hácia abajo plegándose en parte sobre dichos hervidores, quedando éstos sin avería. Libres el tercio posterior de la caldera de comunicaciones con los hervidores, rasgó en círculo que debió ser empujado contra la pared posterior de los conductos de humo, base á la vez de la chimenea, y sin destruir ésta ni la pared, de rechazo vino á caer invertida de posición sobre la plancha del cuerpo central á 2'20 metros dicha pared. El tercio anterior encontró resistencia en la comunicación del hervidor izquierdo, rasgó por delante de ésta á los 0'40 metros del testero y en línea sinuosa, como queda dicho, hasta la generatriz superior que alcanza ser de 1'05 metros; debió empezar la rasgadura por la parte inferior levantándose, pues, dicho tercio, después de derribar el tabique frontal de sobre hervidores, que era de ladillo, y 0'14 metros espesor, rompiendo la plancha de fundición soporte de las cabezas de los mismos, tuvo que elevarse más de dos metros de su posición primitiva para ser lanzado en dirección á un departamento contiguo derribando el tabique de separación, y viéndolo á caer á la distancia de 7'20 metros con desvío á la izquierda de 2 metros, y en plano sobre el fondo de la caldera, elevado como 1,50 metros. Quedaron completamente destruidos, el aparato indicador de nivel (de flotador), único que había, la válvula de seguridad, llaves, tubería, etc., no pudiendo, como es consiguiente, tomar antecedentes de ellos para buscar la causa de la explosión.

El manómetro, como es natural, ninguna indicación pudo dar.

La gran cantidad de agua que en el momento de la explosión salpicaron los departamentos contiguos al cuarto de calderas, piso principal, cubierta del edificio, y hasta fué arrojada á la distancia de 20 y más metros del lugar del siniestro, prueba que la caldera en el momento de la explosión debía contenerla abundante. Los hervidores quedaron sin gota de agua.

Revisada con detenimiento la máquina de vapor, que es de Alexander, de cuatro caballos, y sistema vertical con condensador, se halló cerrada la llave de alimentación, abierta la del condensador y cerrada también la de admisión del vapor; tanto estas llaves como el vástagos, biela, guías del émbolo y resto de la máquina, estaban completamente revestidos de barro ya seco que se desprendió del fondo de la caldera y hervidores en el momento de la explosión.

Con los antecedentes que proporciona la máquina, bien se puede afirmar que estaba parada en el momento de la explosión, y por lo tanto que no pudo ésta ser debida á los efectos de alimentación en caldera enrojecida por desecho, caso muy frecuente, por desgracia, en la historia de las explosiones de generadores de vapor, sino á otra causa, que es la que intentaremos resaltar. Sin datos fijos para concretar la causa productora del desastre, sólo queda el campo de las suposiciones para aproximarnos á ella.

Si, pues, á la caldera no le faltaba agua; si no alimentaba la bomba en el momento del siniestro; si estaba parada la máquina, ¿qué pudo ocasionar la explosión? Sólo bajo el supuesto de que hubo un exceso de presión, es como se pueden explicar los efectos producidos.

Mientras estuvimos comiendo el desgraciado maquinista-fogonero, ¿tendría sobrecargada la rejilla de carbón? Sólo él podía decirlo; pero fue la primera víctima y no puede dar testimonio. Si el manómetro hubiera marcado la máxima tensión dejándola consignada con señal fija, ello hubiera bastado para decidir, pero no era de sistema á propósito, y nada acusó.

Los efectos de la explosión en el edificio, son los siguientes: Era éste de base rectangular, de 10m 20 de largo por 1150 de ancho, dividido en tres tramos por pilares y arcos en la planta, los mismos y jácenas en el principal y cubierta; el tramo norte vertía las aguas á la subida de San Roque; los otros dos á la fachada Sur del edificio. Sobre las calderas, como sobre el resto del edificio, estaban formados los techos del piso principal y cubierta; un falso piso tenía de mas el departamento de calderas, y cuarto contiguo del ala Sur. Las ventanas y huecos del edificio, con cierre de cristales, era puerta de la fábrica la contigua, al cuarto de calderas otra; el desnivel del piso planta y la subida de San Roque, es de unos tres metros. Sea por efecto del choque escénico, pues entre la