Crónica de la industria (1878-05-31 00:00:00), página 18

aparato: el vapor desaloja el aire, y si en este estado se cierran todas las aberturas menos la que establece la comunicación con el agua, al condensarse el vapor se produce el vacío; el agua se eleva en virtud de la presión atmosférica y llena más ó menos por completo el depósito, según la perfección con que se extrajo el aire. Abriendo las llaves del tubo de desprendimiento, y la que establece la comunicación con la atmósfera, podemos recoger toda el agua elevada y repetir el experimento indefinidamente.

Este aparato, que reducimos á su expresión más sencilla para simplificar su descripción, se ha tratado de aplicar repetidas veces, con modificaciones distintas, por inventores varios, sin obtener grandes resultados prácticos. El efecto útil que obtenían era muy escaso; la cantidad de vapor necesaria muy considerable, y el procedimiento era más caro que los ordinariamente establecidos.

La causa del mal éxito obtenido es muy conocida: el vapor, al llegar al depósito para desalojar al aire y producir el vacío por su condensación, le encontraba siempre frío, mojado, conteniendo cierta cantidad de agua fría, lo cual condensaba mucho vapor antes de que este conservase la tensión suficiente. De ahí la pérdida de tiempo, lentitud en el funcionamiento, gasto excesivo de vapor y poca economía del procedimiento.

Hambrunck, en el sifonide, evita este grave inconveniente. El principio físico en que se funda la construcción de su aparato es el mismo antes descrito; pero el vapor, en vez de actuar en un espacio frío, obra como impelente en un tubo caliente sobre una columna de agua calentada también, produciendo el vacío, y por tanto la aspiración, por su condensación en otro tubo frío. El mismo vapor que ha producido la impulsión del agua, produce la aspiración.

Los detalles del aparato están representados en la figura adjunta. Un tubo de función encorvado, a, a', de ramas verticales, constituye la parte principal del aparato. La rama más larga, a, está provista en su extremidad de dos válvulas, de las cuales una, b, se abre hacia dentro, y la otra, c, hacia afuera. Una cámara, en la cual desemboca la válvula c, está fija en la parte superior de la rama larga a; y contiene el condensador f, que comunica con el tubo a por medio de una válvula, h, que se abre hacia abajo. El tubo ascensional, e, está fijo sobre la pared lateral ed la cámara d.

La rama corta del sifón a, está cerrada con una cubierta, k, sobre la cual se encuentra la llave de distribución, puesta en relación con el condensador f, por medio del tubo i, y con la caldera por el tubo r.

Un flotador de madera, q, rodando de rodajas de hierro, está sostenido por el líquido que hay en la rama a, y actúa sobre la llave de distribución de tal modo, que cuando el flotador se levanta contra la cubierta, la llave establece la comunicación con la caldera, mientras que cuando el flotador desciende en el tubo a, deja penetrar en el condensador el vapor que se encuentra en este tubo.

La marcha del sifonide es extraordinariamente sencilla. El vapor, al entrar en el tubo a, hace descender el flotador q y la columna de agua, de manera que esta se eleva en la rama a' y entra por la válvula c á la cámara d, llegando al tubo e cuando el flotador ha llegado al extremo inferior. La llave da una vuelta: el vapor que se encuentra en la rama a pasa al condensador por el tubo i, y se liquida, produciendo un vacío en la rama a, en virtud del cual la columna de agua desciende en el tubo a' y se realiza una aspiración por la válvula b. Cuando el flotador ha llegado al extremo superior de su salida, el vapor entra de nuevo y principia otra vez el juego del aparato.

De esta descripción se deduce que el intermediario entre la fuerza motriz y la carga es una columna líquida; que los órganos de transmisión y de comunicación de movimiento que multiplican de un modo tan considerable las bombas ordinarias, se suprimen completamente en el sifonide; que las resistencias pasivas que oponen las bielas, pistones, volantes, etc., de los demás aparatos, no existen tampoco; que los choques y pérdidas de fuerza viva que ocasionan, se han suprimido también en el aparato que nos ocupa; que comparado con los antiguos que aplicaban el mismo principio físico, presenta la gran ventaja de que el vapor obra en un recipiente caliente y sobre una columna líquida calentada también; que por su sencillez está menos expuesto á descomponerse, y es más fácil de reparar, y como consecuencia de esta misma sencillez, su precio debe ser económico comparado con los demás aparatos que exigen el vapor como fuerza motriz.

Dos variedades distintas de sifonides construye la casa de Berlín que actualmente explota la venta de estos aparatos: los sifonides con expansión y los sifonides sin expansión. No creemos necesario decir nada acerca de la diferencia que distingue dichas variedades, puesto que estriba en lo mismo que las máquinas de vapor que reciben igual denominaciones. Si el vapor actúa de lleno sobre la columna líquida durante todo el tiempo que dura su descenso, el sifonide es sin expansión; pero si el vapor deja de entrar en la rama corta del sifón, cuando el descenso de la columna líquida sólo ha llegado á una parte de la altura que debe recorrer, el sifonide es de expansión, en cuyo caso, la fuerza elástica que el vapor conserva, termina el descenso de la columna líquida. Naturalmente los sifonides de expansión son más complicados, pero producen una economía de vapor importante. Los construidos actualmente, producen una aspiración de 7 metros y una impulsión de 30 metros.

Como la presión del vapor debe corresponder á la altura á la cual se quiere elevar el agua, deben instalarse varios aparatos, unos encima de otros, cuando la presión no es bastante energética. A fin de evitar estas superposiciones, que serían necesarias, por ejemplo, en todos los pozos de agotamiento de aguas, el inventor ha colocado en el tubo a un embolo diferencial, por medio del cual se puede alcanzar una altura cualquiera con una presión de vapor cualquiera. Estos sifonides diferenciales funcionan con las mayores expansiones, porque la fuerza viva de la columna de agua levantada, transmite la velocidad inicial mayor al final de la carrera. Esta es ilimitada, y por lo tanto, la expansión y la fuerza viva se utiliza hasta su agotamiento completo.

LA CALEFACCION Y LA VENTILACION DE LOS EDIFICIOS

(Continuación de la pág. 125)

1.º Renovacion y distribucion del aire.—La renovacion y distribucion del aire pueden obtenerse por medio de un tiro determinado por el calor ó por una accion mecánica, ya sea debida á la absorcion, ó á la impulsion, ó á una combinacion de estos medios más ó menos compleja. No haya duda posible; cuando se usa el calor, se mantendrá este en el canon, que debe llamar el aire y conducirlo á los sitios que se desea; pero, si es necesario recurrir á operaciones mecanicas, tanto absorbentes como impelentes, se presenta una cuestión capital, y es que los aparatos con que se opere necesitaran motores que no consenten ni la marcha regular, ni la instalacion.

Entonces se debe centralizar la produccion del trabajo