Crónica de la industria (1878-06-30 00:00:00), página 16

residuo de todos los hogares. Respecto á estos últimos, hay que observar que un escogido género, por medio de la pala de las escorias de herrerías, deja un residuo de 30 á 35 % de materias combustibles, y que los residuos de los hogares fuertemente activados contienen hasta 55 %.

El hogar de pisos ó escalones puede quemar sustancias que sólo contengan 25 % de combustible. Se puede afirmar, sin presunción, que este aparato contribuirá mucho á aumentar el inventario de la riqueza combustible de todos los desperdicios hasta ahora inútiles.

Descripción.—El hogar de pisos ó e escalones se compone esencialmente de cuatro estantes de lasas refractarias ligeramente embradas, y un cenicero. La parte anterior ó fachada presenta tres aberturas sobrepuertas, provistas de puertas, dos de las cuales sirven para la maniobra del combustible, colocadas sobre los pisos, y la tercera, que es la del cenicero, para la extracción de los residuos.

Las lasas están sostenidas por unas pilastres de ladrillos refractarios, que constituyen las paredes laterales del hogar. Todo el conjunto está contenido en una caja de ladridlos ordinarios, destinada á evitar la pérdida del calor, sostenida por unas armaduras.

La combustion se realiza por medio del aire caliente. Al efecto, la placa delantera del hogar está formada por una pieza de fundición de paredes dobles, entre las cuales se calienta el aire de alimentación antes de penetrar en el cenicero. Este aire determina la combustion en la superficie del carbon extendido sobre las lasas, elevándose de un estante á otro. Los productos de la combustion salen por la parte suprimida del hogar y se dirigen á los aparatos destinados á utilizar su calor.

Marcha del aparato.—Para poner en marcha el hogar, se queman en los estantes y en el cenicero leña ó disco, hasta que el conjunto de los escalones se encuentra al rojo. En seguida se introduce la primer carga de combustible. La maniobra regular consiste en hacer bajar el combustible de un piso á otro, á extenderlo con un espoton en capa delgada sobre el estante inmediatamente inferior, y en cargar de combustible el piso superior que se ha vaciado. La combustion establecida de este modo continúa por sí misma, sin que sea necesario intervenir más que para cambiar de estante el combustible en momentos periódicos determinados por la cantidad de calor que se quiere obtener. La duración del trabajo varía, según el tamaño del hogar, entre diez y veinte minutos, comprendiendo en este tiempo el que se emplea en limpiar el cenicero.

Intervalo de tiempo entre las maniobras.—Se aumenta ó disminuye, á voluntad, la acción del hogar, variando el intervalo de tiempo entre las cargas. Puede realizarse cada 24 horas, si no se desea producir más que un calor ligero; cada 12 horas, si se desea un calor más fuerte; cada 6 ó con más frecuencia, en los hogares industriales que exigen un calor intenso.

Regularización del aparato.—La temperatura de los estantes es decreciente desde el superior al cenicero, á medida que el combustible se consume. Un tiro demasiado energético introduciría demasiado aire en el hogar, y enfriaría los estantes inferiores. Un tiro demasiado débil produce el ennegrecimiento de los estantes superiores, porque se ha consumido el oxígeno del aire antes de llegar á ellos. Es necesario mantenerse entre estos límites.

Combustible quemado por metro cuadrado de estante.—La cantidad de combustible puro, quemado por cada metro cuadrado de extensión de la carga, está en relación de los intervalos de las maniobras. Por un intervalo de 24 horas, se queman dos kilogramos por metro y hora; por 12 horas, 4 kilogramos, y por 6 horas, 8 kilogramos. Estas cantidades son de combustible analíticamente puro; esto es, deducido el peso de las cenizas. La cantidad de aire necesaria para la combustion se regula muy exactamente en proporción del combustible quemado.

Teoría del aparato.—Esta gran elasticidad en la marcha del aparato, admira. Sólo es posible darse cuenta de ella siguiendo con atención el funcionamiento del hogar, que presenta disposiciones perfectamente metódicas, en efecto: 1.º, la temperatura elevada producida por la combustion sobre estantes muy próximos, permite que el oxígeno del aire obre energíicamente sobre el combustible; 2.º, esta acción energica sólo se realiza en la superficie del combustible, superficie que es constante, á pesar de la disminución del espesor de la capa, por efecto de la combustion; 3.º, el aire elevándose de estante en estante, se despoja progresivamente de su oxígeno por efecto de la temperatura; 4.º, la maniobra que hace descender la masa en ignición, de escalon en escalon, presenta siempre la parte de esta masa más desprovista de combustible al contacto del aire puro, que llega en sentido inverso por la parte inferior del aparato; 5.º, el aire de alimentación se calienta ya en la parte delantera del hogar, ya por recuperación, ya por otro medio, y puede alcanzar la temperatura de 900°; 6.º, el aire no encuentra, al pasar por la superficie del combustible, más variación de resistencia que la que determina el registro colocado á la entrada ó á la salida del aparato.

Estas consideraciones permiten resumir en los términos siguientes la teoría del nuevo método de combustion:

Aplicación progresiva y completa de la materia combustible por el aire caliente, obrando módicamente en un medio restringido en la superficie del combustible extendido en capas delgadas.

El conjunto de estas condiciones produce la incineración completa de los peores combustibles, haciéndoles producir el máximo de efecto útil. Estos hechos se han demostrado prácticamente por el éxito obtenido en varias localidades en los departamentos del Sena, Norte, Rodano, Isera y Drome, Hérault, sus aplicaciones diferentes, son: 1.º, evaporaciones; 2.º, estufas de todas clases; 3.º, calderos de talleres y de habitaciones; 4.º, termosifones.

Falta únicamente dar algunos de los principales resultados económicos obtenidos en el empleo de los hogares escalonados, como aparatos de evaporación ó calderos:
1.º, en Paris, en una casa particular, para reemplazar los calderos de diferentes sistemas, que consumían 100 kilogramos de hulla, á 35 francos la tonelada, cada 24 horas, se instaló un hogar Perret, que quema en el mismo tiempo 100 kilogramos de garbillo de cok, á 10 francos la tonelada. La mano de obra y la conducción del aparato es la misma. La economía es de 4,50 francos por día.

En la estacion de Dijon, la compañía Paris-Lyon-Mediterráneo, calienta 2.300 metros cúbicos por medio de un horno que quema 400 kilogramos de hollín de locomotora, que contienen 60 % de carbono, por término medio, y cuyo costo lo constituye el precio de transporte desde los depósitos de locomotoras próximos al lugar del consumo.

En Bruselas se concentra el ácido sulfúrico por medio de garbillo, que contiene 50 % de carbono. Antes del empleo del hogar Perret, esta concentración costaba 11 francos 44 céntimos diarios.

Una estufa de 600 metros se ha calentado con 80 kilogramos de mendo, que cuesta 10 francos la tonelada, y por los procedimientos empleados antes se necesitaba le mismo peso de antracita en pedazos, á 38 francos la tonelada.