La Ciencia eléctrica (1890-07-16 00:00:00), página 8

ó bien 10 arcos voltaicos, con la corriente de régimen de las dinamos Gramme \( L^2 \), es decir, 15 ampéres. Para este acoplamiento basta unir entre sí, por medio de un cordón, dos de los cuatro ganchos correspondientes á los cuatro conductores, y de los otros dos hacer partir los cordones que han de engancharse á los extremos de la línea. Si los polos de las máquinas no son conocidos, hay que determinarlos previamente, operación que se efectúa práctica y rápidamente lanzando la corriente de cada dinamo á un arco Gramme, cuya polaridad acusa la de aquéllas. Una simple permutación en los enganches en una cualquiera de las dos series, basta para invertir el sentido de las corrientes en el circuito. Estas inversiones sólo son necesarias cuando el circuito tiene lámparas de arco, ó para efectuar los acoplamientos en tensión.

Tal es, muy compendiada, la descripción de este aparato elemental, pero de efectos múltiples y de construcción sencilla y robusta y de fácil comprensión y manejo. Una práctica de algunos años nos acreditó su eficacia. Su aplicación es utilísima en toda distribución de la índole de la que nos ocupa, y en este caso se encuentran no pocas fábricas instaladas con pluralidad de circuitos y mucha división en los generadores eléctricos.

Por último, un circuito especial, del que forman parte un galvanoscopio, una batería de dos ó tres elementos de pila y conteniendo una buena tierra, sirve para averiguar, cuando los circuitos estén en reposo, la falta de aislamiento en éstos ó en los dinamos. La sucesiva aplicación de las anillas á los ganchos de este circuito local suplementario, basta para efectuar esta comprobación rudimentaria.

Como no nos hemos propuesto hacer un estudio detenido de esta vieja fábrica de electricidad, que parece haber entrado en un período de decrepitud desplorable, nada diremos de la organización del servicio, después de haber apuntado la forma difícil y precaria que había adoptado para la distribución del alumbrado. El sostenimiento de éste durante algunos años, con relativa seguridad, por medio de un montaje en series diseminadas en extensísima zona, y en las cuales, como nadie ignora, el mantenimiento del circuito depende de la conservación integral de las lámparas de que se compone la serie, constituye un esfuerzo de tenacidad y una suma de celo y de vigilancia en los encargados del servicio digno de mencionarse.

En esta misma forma, no consintiendo otra la ausencia de un material ad hoc, se ha dado el servicio del teatro Español, y del teatro Romea y del Círculo de la Unión Mercantil. Tenía el primero, como garantía suprema de seguridad, una batería de acumuladores sistema Phillipart, compuesta de 60 elementos de 80 kilos. Su capacidad hubiera consentido la iluminación total del teatro, no obstante sus 500 lámparas, si la existencia entre el teatro y la fábrica de conductores de gran sección hubiese consentido efectuar una carga suficiente de la batería. Pero ni la Sociedad pudo tender aquellos conductores, ni tampoco logró disponer de dinamos á propósito para constituir un sistema de transmisión que supliera, bien que el procedimiento resultara oneroso, la deficiencia de aquel medio. Hubo que apelar á las líneas aéreas y á las propias dinamos Gramme, de que disponía la Sociedad, y así, formáronse cuatro circuitos paralelos, los cuales, durante el día, se acoplaban en uno solo, constituyendo una sección total aproximada de 30 mm², y por él se transmitía á los acumuladores, con una pérdida de un 40 por 100, una corriente de 35 á 40 amperes, generada por una dinamo tipo Edisson con anillo Gramme. Esta dinamo, juntamente con otra, fueron construidas con este objeto en el propio taller de la Sociedad. Por este procedimiento disponíase al llegar la noche de unos 200 amperes en los acumuladores, con cuya carga se alimentaba á las lámparas de los pasillos y dependencias, cuyo alumbrado es de duración anormal y extraordinaria, así como la batería y los grupos llamados de proscenio; total, 100 lámparas, que constituían una sólida garantía para el alumbrado del teatro.

El resto del alumbrado estaba distribuido en series formando tres circuitos. Existía, pues, gran división. Los accidentes parciales, originados en su casi totalidad por averías en la línea aérea, ocasionaron irregularidades durante la primera temporada; bastantes menos en la segunda. No ha ocurrido, sin embargo, ningún accidente que perturbara ú obligara á suspender la función, como ha ocurrido á todos los teatros de Madrid provistos de instalación propia.

Aunque sin el concurso utilísimo de los acumuladores, igual disposición hubo que emplear para la instalación en el Círculo de la Unión Mercantil, que se compone de 200 lámparas de incandescencia, y para el teatro Romea, situado en los bajos de la propia casa, que no tiene más que 120. Ambas instalaciones disponen de dos circuitos, cuya longitud es de unos cuatro kilómetros cada uno. Las líneas afectas á estos circuitos, formadas de excelente cable, con aislamiento sólido de cinta y brea procedente de la India-Rubber de Persant-Beaumont, han dado singulares condiciones de seguridad al servicio de alumbrado de estos establecimientos.

En suma, la fábrica de la calle de la Reina Mercedes alimentaba en esta forma, al promediar el año pasado, época á la cual nos venimos refiriendo, unas 1200 lámparas de incandescencia y 25 arcos voltaicos Gramme, único tipo empleado por la Sociedad Matritense de Electricidad.