La Ciencia eléctrica (1890-09-16 00:00:00), página 9

En vista de todo lo expuesto, me parece que convendría desechar resueltamente la trasnochada hipótesis de los dos fluidos eléctricos, y ver el medio de explicar sin ella todos los fenómenos de corrientes, lo cual no significa que para la electricidad estática la considere yo necesaria; no entra en mi plan aventurar sobre este punto ninguna opinión en el presente escrito. Lo único que, después de desechar aquella hipótesis, me propongo demostrar, es que hay la posibilidad de salvar las dificultades aparentes de los transportes eléctricos e interpretar todos los fenómenos de la electricidad dinámica por medio de una corriente dirigida en un sentido único.

Tomás Escriche y Mieg.

(Concluirá.)

ELECTROMETRÍA INDUSTRIAL
APlicada á las instalaciones de alumbrado¹.

III.

Prácticas electrométricas.—Determinación de un coeficiente.

Muy recientemente el físico O'Connell ha descrito en el Western Electrician un procedimiento, cuyo objeto, como el anterior, consiste, no ya tan sólo en la revelación de una tierra, si que también en medir la extensión de esta pérdida, es decir, la resistencia al aislamiento. Pero este procedimiento, que su propio autor declara no haber experimentado, sólo se aplica á un circuito de arcos; caso el menos general, aunque no por ello menos digno de ser conocido y ensayado por los ingenieros á cuyo cargo se halle alguna instalación de aquella clase.

La fig. 5.a es copia aproximada del esquema dado por el físico Mr. O'Connell.

A representa el circuito, B la dinamo, M y N son dos condensadores puestos en comunicación á tierra en condiciones idénticas. En K se establece una fila de condensadores auxiliares; y en I hay un carrete con arrollado diferencial, 6, lo que es lo mismo, cuyo circuito secundario es doble, para que al circular por ambos selenoides, y en la propia dirección dos corrientes iguales, se neutralicen en el circuito exterior los efectos de inducción. El circuito primario de este carrete está en comunicación con el teléfono J. En R está representada una resistencia, cuya función importante daremos á conocer inmediatamente.

En tanto que el cable conserve su aislamiento, como hemos de suponerle uniforme en cuanto á su composición en toda la longitud, y, por tanto, de igual capacidad, existirá equilibrio eléctrico per-

Fig. 5.a

fecto, y por lo mismo el teléfono aplicado en J no transmitirá sonido alguno. Pero si el equilibrio desaparece por la formación fortuita de una tierra, que suponemos tiene lugar en S, el núcleo de hierro del carrete diferencial se inmanta bajo la influencia preponderante de la corriente en uno de los dos circuitos secundarios, y estas variaciones, por ligeras que sean, en el estado magnético del núcleo, se traducirán por un zumbido de la placa del teléfono.

La existencia de la avería puede, pues, acusarse por el procedimiento ideado por Mr. O'Connell; veamos ahora cómo se logra la medición.

El autor recomienda que, para lograr este segundo objeto, se vayan intercalando en el circuito, en K, el número de condensadores que sea menester hasta que se restablezca el equilibrio, logrado lo cual podrá medirse con cierta aproximación la resistencia al aislamiento del circuito, teniendo en cuenta que la resistencia de la tierra está en razón inversa de la capacidad de los condensadores.

Ahora bien: si se desea fijar el sitio de la avería S, se intercala en R una resistencia que se va variando hasta tanto que cesa la crepitación de la placa del teléfono. En este momento la resistencia intercalada es igual á la resistencia al aislamiento que tiene el circuito en la parte del mismo, com-

¹ Véase la pág. 25.