La Ciencia eléctrica (1890-07-01 00:00:00), página 15

objeción de exigir un montaje en derivación inconveniente, pero inherente á todos los contadores basados en el mismo principio. (Fig. 1.a)

Un principio muy nuevo, un filón poco explotado son las acciones caloríficas.

Discurriendo sobre esta acción casi olvidada, el electricista Sr. Alvaronzález me comunicó la idea de un contador que se redujera á hacer circular la corriente total por una espiral metálica colocada dentro de un calorímetro y apreciar la cantidad de electricidad por la cantidad de líquido volátil evaporado. Comprendiendo la gran influencia que en este caso habría de tener la temperatura exterior, yo disponía al lado del primer tubo por cuyo interior circulaba la corriente, otro exactamente igual, lleno del líquido volátil hasta la misma altura, y bastaba hacer divisiones empíricas en ambos tubos que representaran unidades eléctricas, y restar en cada lectura final la baja indicada por el tubo independiente, producida sólo por el calor exterior, para obtener sin otra complicación el resultado deseado. La idea era verdaderamente seductora por su simplicidad y economía; pero tiene en contra suya la restringida aplicación de tal aparato, que podría llamarse á lo más un contador de tiempo; pues la cantidad de calor, siendo proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, las indicaciones no podrían ser ciertas más que en el caso de una corriente de intensidad constante, y este es el caso menos común, á menos de cubrir cada lámpara ó cada grupo de ellas que lucieran á la vez—si de lámparas se trataba—con un aparato diferente.

Aprovechando también las acciones caloríficas, M. Elihu Thomson ha construido un contador, destinado especialmente á la medida de la energía suministrada por circuitos atravesados por corrientes alternadas, para lo cual va provisto de un transformador que envía su corriente secundaria á las bolas de una especie de termómetro diferencial, en cuyo interior se hallan unas láminas de platino dobladas, que producen por su calentamiento la dilatación del aire que encierran las bolas, y esta presión es transmitida á la columna de glicerina que lleva el tubo comunicante, haciéndolo bascular y contando estas oscilaciones por medio de un integrador muy sencillo. Para generalizar el aparato, destinándolo á intensidades variables, lleva un circuito especial de corrección, y aunque está construido principalmente para corrientes alternadas, podrá modificarse fácilmente para utilizarlo con corrientes continuas. (Fig. 2.a)

Este aparato va exento de movimientos de relojería, como los contadores químicos, y tiene sobre éstos la ventaja de ser montado en serie sobre la corriente total y tener usos más generales; pero su mecanismo es muy delicado, como dependiente de las oscilaciones de una verdadera balanza.

En resumen: los contadores construidos hasta el presente, aprovechando las acciones químicas ó caloríficas, son organismos sencillos, pero delicados, y que carecen, por lo tanto, de la robustez que debe exigirse á esta clase de aparatos.

ERNESTO CABALLERO.

(Continuará.)

LA COMPENSACIÓN

DE LOS PERÍODOS VARIABLES DE LAS CORRIENTES EN LOS SISTEMAS DÚPLEX.

I.

PROBLEMA es este resuelto hace mucho tiempo por Stearn, dando á la línea artificial, por medio de condensadores, una capacidad electro-estática igual ó aproximada á la de la línea real; y esta solución ha sido perfeccionada después por Muirhead, construyendo su cable artificial, especialmente destinado á la compensación en las comunicaciones dúplex por cables submarinos.

Existen otros varios procedimientos conducentes al mismo fin; pero, ó son ligeras variantes de