ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Ciencia eléctrica (1890-07-16 00:00:00), página 6

La figura 2.a pone de manifiesto las variantes que hay que introducir en el sistema. El galvanóscopo ocupa el lugar del timbre; la caja de resistencias se debe intercalar en el conductor opuesto á aquel en que se haya manifestado la avería, que ahora suponemos es el positivo.

El puente Wheatstone queda así constituido siempre que las dos lámparas tengan una resistencia igual, que puede ó no ser exactamente conocida.

La figura 3.a es el esquema del puente.
Si movemos las clavijas de R hasta que la aguja del galvanóscopo señale cero, tendremos:

\[
T = \frac{RM}{M'};
\]

pero como \( M = M' \), resultará:

\[
T = R,
\]

es decir, que la resistencia de aislamiento será la que quede destapada en la caja.

Aún daremos á conocer otro procedimiento, cuya ventaja sobre el anterior consiste en no requerir más instrumentos que los que más habitualmente se encuentran á la mano en las instalaciones, es decir: un voltímetro ó un amperómetro.
En condiciones normales de aislamiento, será recomendable el uso del primero; no así cuando exista una fuerte derivación en la red, en cuyo caso podrá usarse con ventaja el amperómetro.

Veamos ahora el procedimiento:
Suponemos instalado el voltímetro en el circuito. De uno de sus bornes soltamos el hilo, y le llevamos á la tierra (figura 4). Observamos la desviación, que suponemos que es \( p \) volts. Restablecemos el hilo en su borne, y soltamos el otro, que á su vez llevamos á tierra. La indicación que observamos en el aparato resulta ser de \( p' \) volts. La resistencia del voltímetro nos es conocida; está inscrita generalmente por el constructor en la caja misma del instrumento. Si no lo fuere, habría que tomarla; suponemos que es \( r \).

Por último: el potencial en el conductor positivo le suponemos \( +V \), y el del conductor negativo \( -V \); estos potenciales son los de los puntos en que están empalmados los hilos del voltímetro.
La resistencia de aislamiento que buscamos es X.

Por la ley de Ohm, tenemos:

\[
V = (X + r) \frac{p}{r}
\]

y

\[
-V' = (X + r) \frac{p'}{r};
\]

de cuyas dos ecuaciones nos resulta

\[
V - V' = \left( \frac{X + r}{r} \right) (p + p');
\]

ecuación en la cual todos los datos nos son conocidos, excepto X; por lo cual, transformando y reduciendo, obtendremos:

\[
X = r \left( \frac{V - V'}{p + p'} \right) - r.
\]

(Continuará.)

J. CASAS BARBOSA.
La Ciencia eléctrica (1890-07-16 00:00:00), página 7

LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA

MADRID

Las estaciones centrales de alumbrado de la Sociedad Matritense de Electricidad — La instalación del Buen Retiro.

II.

un sistema de distribución tan elemental como el que la Sociedad Matritense venía obligada á practicar, correspondía un aparato, que llamaremos distributór, sencillo, pero cuyo organismo consintiera el individualismo del circuito y el acoplamiento dentro de éste y en la única forma posible, es decir, en tensión, de las dinamos empleadas. Al par de esto tenía que llenar la función muy importante de facilitar la sustitución de una dinamo ó un grupo de dinamos por otro, y estos variados objetos los llena el cuadro de distribución dibujado en conjunto en la figura 9.a y en su parte elemental en la figura 10.a

Cada dos conductores de la dinamo corresponden á dos ganchos de la serie inferior del aparato de distribución, y éstos tienen su unión con las filas paralelas de ganchos de metal, colocadas en el plano superior y más saliente, por medio de cordones conductores extensibles, cuyas extremidades están formadas por una especie de anillas de metal también, protegidas por un mango de madera. Cuando se aplica la anilla á la escuadra que forma el gancho, queda oprimida por la lámina resorte de que éstos están provistos, y la conexión entre la dinamo y la línea resulta establecida.

A la serie superior de ganchos corresponden los extremos de los conductores de línea después de haber atravesado los reostatos, y á la serie inferior, como ya hemos dicho, corresponden los conductores de las dinamos. Cada serie de ganchos consta de dos filas paralelas, aunque los ganchos de las dos filas no se corresponden, por estar situados en planos distintos, lo que permite al operario encargado del servicio enganchar y desenganchar cómoda y simultáneamente las dos anillas correspondientes á una dinamo.

Así la sustitución de una dinamo por otra, ó la aplicación de una dinamo determinada á un circuito cualquiera, se reduce, en el segundo caso, á la doble operación de aplicarlas extremidades de dos cordones extensibles sucesivamente á los ganchos correspondientes de cada serie; y en el primero á levantarlos de los ganchos correspondientes á la dinamo averiada para aplicarla á los de la dinamo en reposo. Cualquiera de estas operaciones resulta casi instantánea.

Fig. 10.

Los acoplamientos en tensión de las dinamos producense por medio de este sistema con suma facilidad. El caso más común es la unión de dos máquinas para obtener un potencial de 600 volts próximamente, susceptible de alimentar en un circuito de tres kilómetros por lo menos de longitud cinco series de á 20 lámparas de 100 volts,
La Ciencia eléctrica (1890-07-16 00:00:00), página 9

Fig. 11.

LA CIENCIA ELECTRICA.
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 1

LA CIENCIA ELÉCTRICA
REVISTA QUINCENAL

CONSAGRADA Á LA CIENCIA Y Á LAS INDUSTRIAS ELÉCTRICAS

Administración: Almirante, 21, tercero

AÑO I.   16 DE AGOSTO DE 1890.   NÚM. 4.

CONSTRUCCIÓN DE DINAMOS, MOTORES ELÉCTRICOS, ACUMULADORES, MÁQUINAS, CALDERAS, CABLES, LÁMPARAS DE ARCO Y DE INCANDESCENCIA, CONMUTADORES, CORTA-CIRCUITOS, MATERIAL DE TELEGRAFÍA, PILAS Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO

IN DARKEST AFRICA IS THE ELECTRIC LIGHT.

WANTED WHAT IS WOODHOUSE & RAWSON UNITED LIMITED & Queen Victoria St, LONDON E.C.

La casa se encarga de construir Estaciones centrales. Estudia presupuestos y remite prospectos gratis. Dispone de Ingenieros muy experimentados para enviarlos adonde sea menester.
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 16

mento de resistencia variable, y aun cuando esta circunstancia podrá eximirlo en la práctica de toda reducción, el Sr. Echenique le ha dotado todavía de tres resistencias shunts, correspondientes al \( \frac{1}{10} \), al \( \frac{1}{100} \), y al \( \frac{1}{1000} \) de la resistencia total. Porque holgaban por completo, no por la imposibilidad de hallarles alojamiento, no ha debido colocar este constructor habilísimo algunas resistencias de compensación.

El primer modelo que figuró en la Exposición universal tenía una llave de inversión y la del gal-

Fig. 1.a

vanómetro. El Sr. Echenique ha reemplazado estos dos instrumentos por un commutador universal de ocho tiras verticales con cinco horizontales, merced al cual puede operar con el puente ó con el galvanómetro junta ó separadamente y realizar toda clase de combinaciones.

A la derecha de la figura aparece el commutador de pila y en el centro, entre el puente y el galvanómetro, está situado el nivel, que es de aire y circular.

Se comprende que al realizar la idea de un galvanómetro de resistencias variables, el Sr. Echenique ha tenido presente la asociación mas útil y conveniente del mismo al admirable y sencillo procedimiento que nos ha dejado Mr. Wheatstone, porque aun cuando las aplicaciones de aquél sin ayuda del puente son muchas y eficacísimas en electrometría, su superfluidad resulta manifiesta cuando para llevarlas á cabo se dispone de un auxiliar mucho mejor: el puente.

No citaremos, pues, los casos en que el galvanómetro del Sr. Echenique puede tener aplicación independiente. Lo consideramos un mero complemento del puente, y en este concepto precisamente la disposición variable de su campo magnético le señala su máxima eficacia y utilidad.

En efecto: aunque en el caso especial de operar con el puente Wheatstone la función del galvanómetro queda reducida á la de un simple galvanócopo, el grado de su sensibilidad es tan importante, que no cabe medición exacta allí donde esta cualidad es desdenada. Hay, pues, que subordinar el galvanómetro á las condiciones de la operación, y ésta es la circunstancia que, bajo el punto de vista técnico, ha satisfecho cumplidamente el señor Echenique.

Con un galvanómetro de resistencia variable la cosa es fácil; el resultado seguro, sin necesidad de emplear los de alta precisión, cosa imposible en los casos que el Sr. Echenique ha considerado.
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 18

Finalmente, y para los casos de experimentación de pararrayos u otros trabajos de campo análogos, está provista la caja de contactos de cuchilla para hincarlos en el suelo, y los útiles que más comúnmente se emplean en estos casos.

No queremos concluir esta reseña de la Estación general de pruebas transportable del señor Echenique sin ocuparnos de algunas de las aplicaciones más convenientes que puede darle la industria privada; porque, por lo que toca al servicio especial, creemos que la caja del Sr. Echenique tendrá utilísima aplicación en todos los centros telegráficos.

La medida de la tierra de los pararrayos no se practica, por punto general en parte alguna en España. Negligencia es esta muy abonada á peligros, y que principalmente procede del desconocimiento que de las teorías más elementales de la electricidad tienen los instaladores. Lo menos que podría hacer, pues, una administración celosa, sería exigir garantías de idoneidad en los directores de esos trabajos. Mas vengamos á nuestro objeto.

Si es importante la tierra de una Estación, lo es mucho más la de un pararrayos. Las deficiencias de aquélla se hacen apreciables, casi podremos decir inmediatamente; no así las del pararrayos, cuya función sólo se ejerce cuando descarga una tempestad. Puede ocurrir, pues, que los defectos de ésta pasen inadvertidos, aun después de haber sido origen de un desastre.

Todo el esmero que se emplee en esta apreciación nos parece muy justificado; por lo mismo creemos que una buena experimentación no ha de cenirse á la del conductor del pararrayos y su plancha, sino que, análogamente á lo que se práctica en telegrafía, ha de efectuarse mediante la comparación con otras tierras, dos por ejemplo, establecidas con carácter provisional y para este solo efecto.

Llamaremos \( r \), \( r_1 \) y \( r_2 \), á las resistencias que corresponden á las tres tierras. Si reunimos las tres líneas correspondientes formando combinaciones de dos, y tomamos las resistencias de cada uno de los tres grupos que nos resultan, obtendremos las tres indicaciones \( R \), \( R_1 \) y \( R_2 \), las cuales nos permiten establecer estas igualdades.

\[
R = r + r_1 \\
R_1 = r + r_2 \\
R_2 = r_1 + r_2
\]

de cuyas ecuaciones iremos deduciendo los valores respectivos de \( r \), \( r_1 \) y \( r_2 \)

\[
r = \frac{R + R_1 - R_2}{2} \\
r_1 = \frac{R + R_2 - R_1}{2} \\
r_2 = \frac{R_1 + R_2 - R}{2}
\]
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 19

cuyos valores comparados nos permiten asegurarnos de la bondad de la tierra que con carácter fijo se deja establecida.

Se comprenderá que para esta función import-

tantísima, la caja de pruebas del Sr. Echenique es de una utilidad incuestionable. No pocos electricistas competentes, á cuyo cuidado ha estado la instalación de un sistema protector de pararra-

Fig. 4.a

yos, han dejado de efectuar las medidas únicas de quienes habían de obtener la certidumbre de la perfección de su trabajo, por la dificultad de trasladar y emplazar junto al pararrayos los elementos variados y sueltos que les eran necesarios. Este inconveniente lo resuelve la Estación de pruebas de Echenique, y los ejemplares de ésta se entregarán pronto al comercio, porque su autor, que la había construido para su uso exclusivo, ha tenido que ceder al fin á las solicitudes de una importante casa constructora, justamente convencida de la utilidad y conveniencia de tan inteligente aplicación.

J. CASAS BARBOSA.

EMPLEO DE LA ELECTRICIDAD EN LAS INDUSTRIAS MINERAS.

principios del año 1888, y á consecuencia de algunos ensayos, cuyo resultado se juzgó satisfactorio, se instaló en una explotación de hulla de Normanton (Estados Unidos), una bomba movida por la electricidad, y destinada á producir la elevación de 545 litros de agua por minuto á una altura vertical de 275 metros.

Esta instalación viene funcionando desde aquella fecha, á razón de unas veintidós horas de trabajo diarias, y se ha observado que las paradas y
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 2

LA CIENCIA ELÉCTRICA

REVISTA QUINCENAL

CONSAGRADA A LA CIENCIA Y A LAS INDUSTRIAS ELÉCTRICAS

DIRECTOR CIENTÍFICO: JOSÉ CASAS BARBOSA
PROFESOR DE LA ESCUELA SUPERIOR ELECTROTÉCNICA.

ADMINISTRACIÓN: CALLE DEL ALMIRANTE, NÚM. 21, MADRID

COLABORADORES

Alvargonzález (D. Victoriano), Ingeniero.
Aparicio (D. José), Director de Telégrafos.
Banús y Comas (D. Carlos), Ingeniero Militar.
Bentabol y Ureta (D. Horacio), Ingeniero, Profesor.
Bolíbar (D. Jerónimo), Ingeniero.
Bonet (D. Enrique), Director de Telégrafos.
Brown (Mr. H. V.), Ingeniero.
Caballero (D. Ernesto), Dr. en Ciencias, Profesor.
Cáceres (D. Pablo), Ingeniero, Profesor.
Cabanyes (D. Isidoro), T. C. de Artillería, Electricista.
Chaoín y Pery (D. Francisco), Teniente de Navío.
Echegaray (D. José), Ingeniero.
Echenique (D. Florencio), Director de Telégrafos.
Escriehe (D. Tomás) Dr. en Ciencias, Profesor.
Estrany (D. Jerónimo), Dr. en Medicina.
Galerán (D. Arturo), Dr. en Medicina.
Garay Elorza (D. Félix), Inspector de Telégrafos.
Íñiguez e Íñiguez (D. Francisco), Dr. en Ciencias, Profesor.
Martín y Santiago (D. José), Subdirector de Telégrafos.
Maspons (D. Federico R. de), Director de Telégrafos, Ingeniero.
Maugás (D. Alfredo), Ingeniero.
Montenegro y Zamora (D. Adolfo), Inspector de Telégrafos.
Montijo (D. Juan N. de), Teniente de Navío.
Muñoz del Castillo (D. José), Dr. en Ciencias, Profesor.
Muñoz Escámez (D. José), Dr. en Medicina.
Pérez Blanca (D. Francisco), Inspector de Telégrafos.
Pérez Santano (D. Miguel), Oficial de Telégrafos.
Rojas (D. Francisco de P.), Ingeniero, Profesor.
Rojas Rubio (D. Francisco), Ingeniero Militar.
Ruiz Castizo (D. José), Dr. en Ciencias, Profesor.
Sandarán (D. Antonio), Ingeniero.
Vicuña (D. Gumersindo), Ingeniero, Profesor.
Villaverde (D. Enrique F.), Ingeniero.
Vincenti (D. Eduardo), Electricista.
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 23

CERÁMICA MADRILEÑA

B. SANTIGÓS Y COMPAÑÍA
PROVEEDORES DE LA REAL CASA
Premiados en diversas Exposiciones y con Medalla de Oro en la Universal de Barcelona de 1888.

GRAN FÁBRICA MECÁNICA Y AL VAPOR
DE
LADRILLOS, TEJAS Y BALDOSINES
Y DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE BARRO
PARA CONSTRUCCIÓN Y ADORNO Y DE APARATOS SANITARIOS

Fábrica: Continuación de la calle del Sur.
Administración: calle de Atocha, 64, entresuelo izquierda, Madrid.

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA
PHAETON
SUPERIOR CALIDAD—PRECIO MODERADO
FABRICANTES
Roothan & Alewijnse.—Nimegue—Holanda.

MATERIAL ELÉCTRICO
Aparatos telegráficos y telefónicos. Lámparas de incandescencia y de arco. Carbones, Hilos y Cables conductores. Timbres eléctricos y Pararrayos.

JORGE GONZÁLEZ SANTELICES
Sucesor de A. PIQUET
INFANTAS, 31, BAJO, MADRID.—TELEFONO NUM. 212
Se facilitan tarifas gratis a quienes lo deseen.

SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE CABLES ELÉCTRICOS
SISTEMA BERTHOUD BOREL Y COMPAÑÍA
CORTAILLOD (SUIZA)

Fabrica de cables y conductores eléctricos de todas clases
CAJAS DE UNIÓN, DERIVACIONES, ETC.
CONDENSADORES

Concesionarios para la fabricación de Contadores de Electricidad

BOREL Y PACCAUD
para corrientes alternativas

AGENTE GENERAL EN ESPAÑA
J. MAYOL Y COMPAÑÍA
CALLE GERONA, 97, PRINCIPAL.—BARCELONA
Director facultativo electricista: D. JOSÉ DURAN

SOCIEDAD ELÉCTRICA
N. XIFRA Y COMPAÑÍA
INGENIEROS CONSTRUCTORES
OFICINAS Y TALLERES: RIERETA, 32, BARCELONA

Fabricación española de material eléctrico. Casa fundada en 1885.
Más de 250 dinamos construidos con fuerza de unos 5,000 caballos eléctricos.
Instalaciones de alumbrado realizadas en España y América, representando 17,000 lámparas de incandescencia y 1,800 de arco voltaico.
VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICO DE TODAS CLASES
TELEGRAFIA, TELEFONIA, PARARRAYOS
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 24

CUENOD, SAUTTER Y COMPAÑÍA
GINEBRA—SUIZA
ÚNICOS CONSTRUCTORES DE LAS
DINAMOS SISTEMA THURY
Alumbrado
por
arco y por incandescencia.
Transporte de fuerza.
Galvanoplastia

VENTAJAS DE LAS DINAMOS THURY
Peso y volumen reducidos.—Pequeña velocidad.—Alto rendimiento.—Construcción esmeradísima.—Garantía de duración.—Manejo muy fácil.

RECOMPENSAS OBTENIDAS
Diploma de honor, Zurich, 1883.—Medalla de oro, Turin, 1884.—Gran premio quinquenal de la Rive, 1886.—Medalla de Oro, El Havre 1887.—Bruselas, 1888, fuera de concurso.—Paris, 1889, dos medallas de oro.

LA COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD (BERLIN)
Capital social desembolsado: 25.000.000 de marcos.

Constructora de las cinco grandes Estaciones centrales de alumbrado eléctrico en Berlín, está construyendo actualmente en Madrid la Estación central de la nueva

COMPAÑÍA GENERAL MADRILEÑA DE ELECTRICIDAD
CALLE DE MANZANARES (RONDA DE SEGOVIA)
La sucursal de esta Compañía, para instalaciones eléctricas en España, está á cargo de los señores
LEVI Y KOCHERTHALER
42, CARRERA DE SAN JERÓNIMO.—MADRID
Suministro del material completo para
Luz eléctrica, Tranvías eléctricos, Eléctromotores, Transmisiones de fuerza á distancia.
Construcción de las instalaciones bajo garantía facultativa de la Compañía.
Depósitos de
Cables, Dinamos, Electromotores, Lámparas incandescentes Edison-Swan y de arco,
Conmutadores, Corta-circuitos, Rheostatos, Vóltmetros, Amperómetros, Ohmmetros, Electrómetros, Pies de lámparas, Carbones homogéneos, Reguladores, Aparatos de aviso, ópticos y acústicos, para tablas de distribución, Acumuladores Tudor, etc., etc.
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 25

JOSÉ DURÁN PRAVICINI
ELECTRICISTA
BASEA, 38, BARCELONA

Instalaciones eléctricas de todas clases. Especialidad en telegrafía y telefonía. Venta de material telegráfico de línea y de estación para las Empresas de ferrocarriles.

ELEMENTOS DE ELECTRO-DINÁMICA
DE DON FRANCISCO DE P. ROJAS
INGENIERO-PROFESOR
DE LA ESCUELA GENERAL PREPARATORIA

Se vende en la Administración de LA CIENCIA ELÉCTRICA, Almirante, 21, tercero.

Á los Sres. Ingenieros é Industriales.

De dos nuevas y magníficas máquinas verticales, rápidas, á condensación, con su respectiva dinamo acoplada, de corriente continua, de la fuerza de 100 caballos cada sistema, en disposición de poder funcionar inmediatamente; darán razón en la Administración de LA CIENCIA ELÉCTRICA.

GRAN FABRICA DE APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO DE FLORENSA HERMANOS Y SOBRINO

Especialidad en aparatos de todas clases para alumbrado eléctrico. Construcción según diseños. Elegancia y economía. Aparatos de lujo y sencillos. Artículos para alumbrado de todos sistemas.

Cedaceros, 13.—MADRID.

OFICINA TÉCNICA
DE
LA CIENCIA ELÉCTRICA
DIRIGIDA POR
D. JOSE CASAS BARBOSA

Esta Oficina, constituida por Ingenieros y electricistas de nota, se encarga del estudio de proyectos, redacción de Memorias, evacuación de dictámenes, acreditación de patentes, y en general de cuantos asuntos estén relacionados con las aplicaciones industriales de la electricidad.

La correspondencia diríjase al Director de
LA CIENCIA ELÉCTRICA
ALMIRANTE, 21, TERCERO.—MADRID

PATENTES DE INVENCION
Y MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO

OFICINA INTERNACIONAL
BAJO LA DIRECCIÓN DE
D. JERÓNIMO BOLÍBAR, INGENIERO INDUSTRIAL
CANUDA, 13, TERCERO.—BARCELONA

Redacción de memorias y solicitudes.—Planos.—Pago de anualidades.—Espedientes de puesta en práctica.—Consultas y dictámenes sobre nulidad de patentes y cuanto se relaciona con la obtención y venta de patentes en España y en el Extranjero.
La Ciencia eléctrica (1890-08-16 00:00:00), página 26

GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCION MECANICA Y FUNDICION
CASA ESTABLECIDA EN 1830
VEVEY—SUIZA
ADMINISTRADORES DELEGADOS: P. BLANCHOD Y E. DOLLFUS, INGENIEROS

Casa con representación efectiva en París, Roma, Milán, Barcelona, Madrid, Lisboa, Bucharest, Norköping (Suecia), Lodz (Rusia), Moscou, Odessa, Tiflis (Cáucaso), Panamá, Puebla, Río Janeiro, Buenos Aires, Melbourne, Yokohama y Java.

Las especialidades de esta casa, son:
Turbinas Girard perfeccionadas para cualquier salto y cantidad de agua. Más de 1,800 construidas desde 1 á 1,000 caballos, con un desarrollo total más de 200,000 caballos mecánicos.
Máquinas de vapor, fijas, semifijas y locomóviles, con garantía de un consumo muy reducido. Máquinas de gran velocidad para aplicaciones especiales.
Calderas de vapor de todas clases, depósitos de aire, tubería, y en general toda clase de trabajos en palastro.
Motores de aire comprimido para fundaciones pneumáticas, ventilación, perforación mecánica, transporte de fuerza, locomoción y demás usos industriales. Los motores de aire comprimido de esta casa han tenido importantísima aplicación en los grandes túneles transalpinos, y en general en los ferrocarriles de Suiza, Italia, Alemania, Rusia y Francia, así como en la grande distribución de fuerza motriz, realizada en París en Saint-Fargeau, para la apertura del alumbrado eléctrico.
Perforadoras movidas á vapor ó por aire comprimido para el servicio de minas, apertura de túneles y trabajos al aire libre.
La Casa se encarga de la instalación completa, con garantía, de talleres para la perforación mecánica y para fundaciones tubulares ó por cajones.
Motores á petróleo desde \( \frac{1}{4} \) de caballo hasta 100 caballos.
Máquinas dinamo-electricas de corriente continua y de corriente alternativa, de gran rendimiento y fácil manejo. Dinamos para grandes explotaciones con embrague directo con el motor. La casa se encarga de toda clase de instalaciones de alumbrado eléctrico.

Máquinas elevatorias, Bombas, Molinos, Transmisiones de movimiento, Cabrestantes y Puentes rotatorios,