Suplemento a La Escuela moderna (1924-08-02 00:00:00), página 3

Resultando que, dividiendo el concurso de referencia en dos partes o secciones, de conformidad con lo dispuesto en la base primera de dicho concurso, ha examinado la expresada Comisión, no sólo la documentación de las proposiciones presentadas y aparatos correspondientes a cada una de las secciones de referencia, realizando las oportunas comprobaciones, sino también los distintos talleres en que los concurrentes manifestaban llevar a efecto la construcción de sus aparatos:

Resultando, como consecuencia del estudio, escrupuloso examen y reiteradas pruebas realizadas por la expresada Comisión, que ésta ha formulado, en cuanto a la primera sección del concurso de que se trata, la propuesta de que se instalen en los edificios y dependencias de este Ministerio los aparatos avisadores de incendios denominados «Guardán», si bien estima que estos aparatos han de ir necesariamente provistos de un dispositivo adicional e independiente que avise cuando el aparato esté rodeado de una atmósfera de temperatura elevada, pudiendo constituir este dispositivo un termómetro de mercurio que encierre el circuito cuando aquél se halle rodeado de temperatura de 50, 55, 60 y 70 grados centígrados:

Resultando que respecto a la segunda sección del concurso de referencia, o sea para extintores, propone dicha Comisión lo siguiente:
1.º Para recintos de no grandes dimensiones, como salas, despachos, pasillos, etc., de los Establecimientos dependientes de este Ministerio, pueden adoptarse los aparatos «Kustos» o «Underwriters», de 14 y 15 litros de capacidad.
2.º Para los locales cuyas puertas y pisos lo permitan pueden emplearse aparatos «Biosca», de 150 ó 300 litros de capacidad, montados sobre rodajes y provistos de mangas y devanadora automática:
3.º En casos especiales, como, por ejemplo, donde existan líneas conductoras de energía eléctrica de media o alta tensión, así como en Bibliotecas y Archivos, será de utilidad disponer del aparato «Biosca seco», y caso de existir objetos de arte, cuadros, etc., sería conveniente, al iniciarse un incendio, protegerlos con la espuma de los aparatos «Foamite Firefoam», y en los locales destinados a automóviles, o en los que haya sustancias inflamables y peligrosas, pueden prestar eficaces servicios las ampollas «Blond».

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con la propuesta formulada por la Comisión nombrada para examinar los diferentes pliegos presentados al concurso anunciado para la adquisición por este Departamento de aparatos de alarma y extintores de incendios, con destino a los Establecimientos y Dependencias del mismo, ha tenido a bien aprobar dicha propuesta en los mismos términos en que se halla redactada, debiendo aceptarse en cada caso aquellos aparatos extintores que, por sus condiciones, tengan más adecuada aplicación a la naturaleza del Establecimiento o Dependencia en que hayan de instalarse y a sus especiales riesgos.—El subsecretario encargado del Ministerio, Leániz.—Señor presidente de la Junta facultativa de Construcciones civiles.»

19 de julio de 1924. (Gaceta del 29.)—Orden con el Balance general de ingresos y gastos en el ejercicio de 1923-24, formulado por la Comisión Central del Analfabetismo:
«En cumplimiento de lo que dispone el Real decreto de 31 de agosto de 1922, he acordado que se publique en la Gaceta de Madrid el balance general de ingresos y gastos del servicio realizado por la