La Naturaleza (Madrid.1877) (1878-03-30 00:00:00), página 4

Se explica, pues, muy bien que el Sr. Melsens, miembro de la Academia de Ciencias de Bélgica, encargado, en virtud de diversas circunstancias, del establecimiento de pararrayos en el Hôtel-de-Ville de Bruselas, después de un detenido estudio de la cuestión y después de haberse acercado á los sabios que se habían ocupado de este punto, haya creído conveniente deber renunciar á los tipos generalmente adoptados, y haya concebido y puesto en práctica un sistema que, debemos decirlo, nos parece absolutamente lógico y muy propio para responder á las necesidades en vista de las que ha sido imaginado.

Indiquemos desde luego las disposiciones que diferencian especialmente el sistema de los pararrayos del Hôtel-de-Ville de Bruselas, del sistema universalmente aplicado en la mayor parte de las naciones europeas.

En lugar de una barra única, ó poco numerosas, de gran altura, terminadas por puntas obtusas (como de 30 grados en el vértice), emplea Melsens gran número de coronas colocadas en todas las puntas, presentando una elevación relativa con las partes que rodean estas coronas que están compuestas de barras cuyas extremidades están dirigidas en todos sentidos; unas son grandes y doradas; las medias son de hierro, las pequeñas de cobre rojo; todas muy afiladas.

Los enlaces que están constituidos por piezas reunidas por pasadores, molduras ó tornillos y que son susceptibles de descomponerse, alterarse en el sistema ordinario, han sido reemplazados en el Hôtel-de-Ville de Bruselas por uniones simples e inalterables; generalmente las extremidades de los conductores visibles, bien limpias, desoxidadas, están soldadas y cubiertas con una masa de zinc. Los conductores son ordinariamente poco numerosos, únicos á veces; su sección es relativamente grande, demasiado considerable para que sean difíciles de doblar para seguir los contornos del edificio; su superficie es débil. Melsens ha empleado hilos de un solo alambre, delgados y que se prestan fácilmente á ondular y á plegarse; la repartición de una misma masa de metal en gran número de conductores aumenta notablemente la superficie; añadamos á esto que en Bruselas, las secciones reunidas de los diferentes conductores, es mucho mayor que la estrictamente necesaria según las instrucciones oficiales.

Una de las diferencias más considerables consiste en las precauciones que han sido tomadas en Bruselas para establecer una ancha, muy ancha comunicación del sistema de los conductores con la tierra, con el depósito común: semejante precaución, de la que quizá no se han ocupado lo bastante en general, es de las que entrañan mayor importancia: un pararrayo cuyas comunicaciones subterráneas sean insuficientes, está lejos de ser una garantía suficiente, pudiendo suceder que sea más bien peligroso que útil.

Entremos ahora en algunos detalles sobre el establecimiento del sistema de pararrayos del Hôtel-de-Ville de Bruselas, y señalemos al mismo tiempo algunos de los puntos que no han encontrado lugar en el resumen somero que acabamos de hacer.

Una experiencia antigua ya y clásica, pero á la cual ha dado Faraday una forma nueva, demuestra que el espacio comprendido en el interior de un conductor metálico en ancha comunicación con el suelo, está al abrigo de las acciones eléctricas que se producen al