分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：漏电保护器中的单极两线，两极两线，三极三线，三极四线中的几极是什? 
大家好，我没弄清楚漏电保护器中如两极两线中的极是什么意思，请那位帮忙讲讲。
回答：漏电保护器都是带开关的，“极”是漏电保护器的开关功能，
单极两线：就是漏电保护器需要两根线，相（火）线和零线，但漏电保护器的开关功能只能切断相（火）线，零线直通。
两极两线：就是漏电保护器需要两根线，相（火）线和零线，漏电保护器的开关功能切断相（火）线和零线。
三极三线”就是漏电保护器需要两相（A、B）或三相（A、B、C）线(火线)，漏电保护器的开关功能能切断三相线。
三极四线”就是漏电保护器需要三相（A、B、C）线(火线)和零线，漏电保护器的开关功能能切断三相线，零线直通。

漏电保护装置的极数应按负载特征选择。单相负载选用单极两线或两极两线漏电保护器，仅带三相负载的三相负载或二相380伏负载可选用三极三线漏电保护器，动力与照明合用的三相四线负载和三相照明负载必须选用三极四线或四极四线漏电保护器。