分类：生活-家居装修
问题：公共娱乐场所的内部装修设计和施工，必须符合哪些规定？ 
公共场所的内部装修设计和施工，必须符合哪些规定？
回答：公共娱乐场所消防安全管理规定                    中华人民共和国公安部令第22号  《公共娱乐场所消防安全管理规定》已于1994年12月29日公安部部长办公会议 通过，现予发布实施。                                   公安部部长  陶驷驹                                   一九九五年一月二十六日     第一条 为了预防火灾，保障公共安全，根据《中华人民共和国消防条例》 等、行政法规，制定本规定。       第二条 本规定所称公共娱乐场所，系指供公众使用的下列场所：   （一）影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；   （二）舞厅、卡拉0K厅等歌舞娱乐场所；    （三）具有娱乐功能的夜总会、音乐茶痤和餐饮场所；   （四）室内游艺、游乐场所；   （五）其他公共娱乐场所。    第三条 公共娱乐场所的法定代表人或者主要负责人是消防安全的责任人， 对本单位的消防安全工作负责。    公共娱乐场所的房产所有者在与其他单位、个人发生租赁、承包等关系时， 必须明确公共娱乐场所的消防安全由经营者负责。    第四条 凡新建、改建、扩建或者改变内部装修的公共娱乐场所，防火设 计（包括防火分区、安全疏散、防烟排烟、消防给水、装修材料、自动灭火系 统和火灾自动报警系统等）必须符合国家有关消防技术规范的规定。    建设单位应当将防火设计、装修图纸送当地公安消防监督机构进行审核， 经审核同意后方可施工；工程竣工后，必须经消防监督机构验收合格方可使用。    第五条 公共娱乐场所建筑的耐火等级不宜低于一、二级；已经核准设置 在三级耐火等级建筑内的公共娱乐场所，应当符合特定的防火安全要求。    公共娱乐场所不得设置在文物古建筑、博物馆、图书馆、重要和危险物品 仓库等建筑物内。不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。    公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时，应当按照独 立的防火分区设置。    第六条 公共娱乐场所的内部装修设计和施工，必须符合下列规定：   （一）吊顶应当采用非燃材料；    （二）墙面、地面、隔断应当采用非燃或者难燃材料；   （三）帷幕（幕布）、窗帘、家具包布应当采用阻燃织物或者进行阻燃处理；    （四）电气线路的敷设，电器、空调设备的安装，必须严格执行有关施工 安装规程，采取防火、隔热措施；    （五）建筑内部装修不得改变消防设施的位置，不