分类：生活-购物
问题：装修房子的注意事项 
回答：装修房子，最要注意的是隐蔽工程。    所谓“隐蔽工程”，是指家庭装修中隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程，包括电器回路、给排水、煤气管道、用于固定支撑房屋荷载的内部构造等。 在装修后被隐蔽起来，表面上无法看到。    “隐蔽工程”材料要规范：在装修的选材上，使用真材实料，使用那些顺应市场发展潮流、高质量的装修材料。比如，给水管道就是很重要的一项“隐蔽工程”，选择什么样的水管，决定了住宅中使用水的质量、卫生和健康。一些不负责的家装公司还在向消费者推荐使用“镀锌管”或不合格的PVC管等，其实国家早已明令规定从2000年6月1日起，在我国各城镇新建住宅中禁止使用冷镀锌管作为给水管。而正规装修公司，则会向消费者推荐使用铝塑复合管、pp-r管或者更为优秀的铜水管。尤其是铜水管，能抑制细菌生长，保持饮用水清洁卫生，99％以上的细菌进入铜水管后5个小时后就自行消失。 在防水层处理中，为节省成本，很多装饰公司多采用防水胶粉，竣工后，卫生间及墙面经常有返潮、发霉、踢脚板脱落等现象发生。据专家介绍，防水胶粉只防潮不防水，而应该采用SPS防水材料或聚氨酯防水材料。部分装饰公司虽然使用正规的防水材料，但墙面制作高度比国家规范规定的低得多。    在电路敷设的线管暗埋项目中，采用PVC管敷设的线路，弯管采用PVC直弯接头的较多，采用弯管器弯管的较少，且弯管半径达不到规范要求；有的工程采用波纹管、黄蜡绸套管或裸线直埋，管与管对接口无胶封，接口脱离现象较多；穿线管内电线有接头，电路负荷较大时，接头处容易打火花而发生火灾。  ■“隐蔽工程”施工要规范 管道渗漏造成顶棚损坏是“隐蔽工程”违规比较突出的现象，由于管道安装后不易检查，所有管道施工完毕后，施工人员没有按照有关规定经过注水、加压检查有没有跑、冒、滴、漏等程序，直接交工了，而这些业主在收房时很难检查，都是隐蔽部分，消费者用肉眼是很难发现问题，一旦发现出了问题，重新改造管道，不仅劳民伤财，还搞得人身心疲惫。    埋线路不过关。由于目前许多居室都采用暗埋线路，因此户主不易对施工质量进行检查。按规定，暗埋线路不能直接埋入抹灰层，而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。另外，在线路安装时，一定要严格遵守“火线进开关，零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定。施工完毕后，除了要通电检查外，施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。 　　涂漆前基底清理不净，造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰之前，一定要将原有墙皮铲除干净，更不能留下油污。墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固，不起皮、不粉化、不裂纹。      ■“隐蔽工程”设计要规范     不少老房子在装修时，需做电路改造，不负责任的施工队随便在墙体开槽、布线，根本不考虑住宅内的电路设计规范。据了解，今年3·15,由中国科协技术普及部、建设部住宅产业化促进中心和国际铜业协联合咨询时，告诉消费者用电负荷设计应在6千瓦以上、分支回路应在8回以上、固定插座应不少于25组，表前线截面应不小于10m㎡、分支回路截面不小于2.5m㎡，空调等大功率电器最好单独走一条4m㎡的线路，厨房和卫生间回路最好用4m㎡的铜线等。对于装修时，如何设计分支回路、固定插座、选择电线等都应有良好的设计和规范的施工。      大家都知道隐蔽工程的重要性，但是，这个环节需要注意哪些方面，很多人并不清楚，隐蔽工程的验收应该在下一道工序施工之前进行；具体日期原则上说，施工方应提前三天通知甲方。下面我们对不同的工程项目分别作一简单介绍。    ■防水工程验收： 　　 第一步，验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙； 　　 第二步，我们在房间里放进10厘米深的水，同时要做好水面的高度标记； 　　 第三步，24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化，同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象； 　　 第四步，如果没有出现上述现象，验收人员即可认为防水工程施工验收合格；反之，如经检查发现上述现象，即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收；对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。       提示：对于地面所做的第一步工作，就是我们常说的闭水试验；由于轻质墙体容易出现渗漏现象，而常规检查对这一部分又容易遗漏，所以也必须做防水处理。 ■配电工程验收： 　　防水工程的验收，是为了不让水渗漏出去，而配电的验收是为了让线路畅通无阻，不出现短路以及断路的现象。验收人员按照先后次序，应该对下面的项目进行检查： 　　1、所用各种材料是否符合设计要求； 　　2、线管是否固定； 　　3、线管联结是否牢固； 　　4、电线是否有接头，接头是否牢固； 　　5、电视电缆是否存在接头，如有接头必须更换，或在接头处使用分置器； 　　6、电话线是否存在接头，如有接头必须更换； 　　7、暗盒是否安装方正，是否在要求的高度； 　　8、施工队是否在敷设线管的部位做出标记； 　　9、暗盒位置是否合理，线管走向是否合理，以及线接头位置是否合理。