分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：油库隔油池的标准 
回答：隔油池与污油罐、泵房防火间距不宜小于15m。处理含油污水建筑物采用密闭式加设盖板。隔油池的进出口下水道应设水封井。隔油池周围10m范围内不应设置水井，隔油池成组布置时每组隔油池的集油管和集油总管应设水封。隔油池池壁应超出设计液面高度400mm以上。