分类：生活
问题：电机为什么会漏电？有一台2.2KW的三相异步电机,在亚泰单相变频 
有一台2.2KW的三相异步电机,在亚泰单相变频器驱动下,正常运转,外壳对地电压是23伏(未接地).该电机在台安N2系列三相变频器驱动下,正常运转,外壳对地电压是167伏.把电机单独接地后,外壳对地电压是60伏.再把变频器的载波频率由出厂值14改为5,外壳对地电压为41伏.人接触电机外壳有触电感.请教是什么原因产生如此高的对地电压?如有良策彻底解决,万望赐告.本人是初级电工,从业时间半年,号码是1 33.如有高手愿意指点,请跟我联系.
回答：    电机由于内部绕组与外壳之间有分布电容(估计在10000P微拉左右).所以用内阻较大的万用表会测出电压,这个电压是由电容传过来的.相当于在表笔上串上一个电容器测量交流电.(比如,有些万用表的交流内阻为3千欧/伏,有些为9千欧/伏,后一种灵敏度显然很高.电子式内阻应当更高.)
    按理接地后不应当再有电压,但是一般情况下接地电阻都比较大,所以这个电压虽降低了,但不会为零,(测量接地电阻应当用专用的接地电阻测试仪 
    虽然对地有较高的电压,人接触后麻电,但由于电容的容抗作用,所能传递的电能是受限的(电容的限流作用).你可以用更灵敏的交流电流表测其对地的短路电流,可以发现它不会很大,(如果很大,比如大于10毫安,这有可能引起触电事故,表明可能内部绝缘不良).
    测量用电器的绝缘电阻应当用相应的摇表,(比如500伏的摇表).而不应用万用表,因为万用表使用的测量电压太小了,(通常只有9伏或15伏直流电压,不会再高了).
    以上看法供参考.