分类：生活
问题：为什么增大变压器容量这种方式，可以解决地区电压偏低的问题？行内人 
行内人也许都知道，当某一地区（村子）的用电用户增多时，或者是用电量增大时，地区的电压就有可能存在偏低的问题（一般夏季用电高峰时常出现这种情况），如果该地区的公变又已经满载了，在这种情况下，有一种解决方式就是增大容量（增容），来解决这种问题，那我不解的是：增容它是怎么来提高该地区的电压的？（或者说增容为什么能改善地区电压偏低？）哪位行内人士帮我解答一下，谢谢！
回答：您好

增大变压器的容量是可以提高电压，为什么能提高呢？

因为变压器的容量P＝变压器的额定输出电压×额定输出电流

当用电量增加时，变压器的输出电流就增大，从上面的公式可以看出：容量不变，当输出电流超过额定输出电流时，变压器的输出电压就降低了。

所以增大变压器的容量是可以电压不会降低（您说的提高电压）。

当变压器的供电区域内的供电线路太长时，增大变压器的容量是可以提高不了电压的。

如图所示，当用电设备的电流只有10安培时，

供电线路的压降U=IR＝10安培×0.5欧姆＝5伏特

当用电设备的电流增大到50安培时，

供电线路的压降U=IR＝50安培×0.5欧姆＝25伏特

这时电灯泡的电压就只有195伏特了，就显得不亮了。

这时就是再增大变压器的容量也提高不了电灯泡的电压的。