分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电流计算问题日光灯的电流该如何计算？为什么实际电流总比计算电流大 
日光灯的电流该如何计算？为什么实际电流总比计算电流大？9KW的日光灯该选用多大截面的电线？
回答：    因为日光灯属于感性负载,所以不能简单的用I=P/U来计算,必须考虑到整流器的功率因素cosФ,I=P/UcosФ。一般电感式整流器的功率因素约为0.5。所以9KW的日光灯总电流I=9000/220*0.5=81.8181A   
    另外，为了提高总供电设备的功率因素，建议平均将日光灯分接到三相，每相的电流约为28A。
    可选用4平方的电线。