分类：生活
问题：什么是"电流继电器""电压继电器"?工作原理是什么样的,一般用在? 
什么是"电流""电压继电器"?工作原理是什么样的,一般用在哪里?如电流继电器流过的电流过小或过大,把又如何?电压继电器的电压过小或过大,那又如何?
回答：电流分为：静态电流继电器，无辅源静态电流继电器，电磁式电流继电器，交直流电流继电器，直流电磁式继电器　　电流继电器　　一、用途　　电磁式电流继电器，为电磁式瞬动过电流继电器，它广泛用于电力系统二次回路继电保护装置线路中，作为过电流启动元件。　　用于电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中，作为起动元件。　　二、结构和原理　　1. 继电器系电磁式，瞬时动作，磁系统有两个线圈，线圈出头接在底座端子上，用户可以根据需要串并联，因而可使继电器整定变化一倍。　　2. 继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联的(以安培为单位)转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩，从而可以改变继电器的动作值。　　3. 继电器的动作：电流升至整定值或大于整定值时，继电器就动作，动合触点闭合，动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时，继电器就返回，动合触点断开，动断触点闭合。 　　静态电流继电器 　　一、概述　　1、静态电流继电器用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。该继电器为集成电路静态型继电器，精度高、功耗小、动作时间快，返回系数高、整定直观方便、范围宽，提供直流辅助电源后完全可替代电磁型电流继电器，辅助电源采用开关电源变换, 交直流通用, 工作范围大，从100-300V均能可靠工作 　　2、JL系列静态电流继电器采用拨码开关整定电流值，整定范围为0.1-99.9A，改变整定值无需校验，整定范围宽.　　二、原理说明　　本继电器为静态型继电器，采用进口集成电路构成。被测量的交流电流I~经隔离变流器后，在其次级得到与被测、电流成正比的电压Ui。经定值整定后进行整流，整流后的脉冲电压经滤波器滤波，得到与Ui成正比的直流电压Uo。在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较，若直流电压Uo 低于参考电压，电平检测器输出正信号，驱动出口继电器，继电器处于动作状态，反之，若直流电压Uo 高于参考电压Ue,电平检测器输出负信号，本继电器处于不动作状态。电压继电器是一种按电压值动作的继电器,按电压分为欠电压继电器,过电压继电器两种,按作用分交、直流电压继电器两种　　按种类来分，有静态电压继电器，无辅源静态电压继电器，电压继电器，直流电压继电器，电压监测继电器，负序电压继电器，正序电压继电器等.　　电压继电器　　一、用途　　DY系列电压继电器，用于继电保护线路中，作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。　　二、结构和原理　　1. 继电器系电磁式，瞬时动作，磁系统有两个线圈，线圈出头接在底座端子上，用户可以根据需要串并联，因而可使继电器整定范围变化一倍。　　2. 继电器名牌的刻度值及额定值足线圈并联时的(以V为单位)。转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩，从而可以改变继电器的动作值。　　3. 继电器的动作：对于过电压继电器，电压升至整定值或大于整定值时，继电器就动作，动合触点闭合，动断触点断开。当电压降低到0.8倍整　　定值时，继电器就返回，动合触点断开，动断触点闭合，对于低电压继电器，当电压降低到整定电压时，继电器就动作，动合触点断开，动断触点闭合。　　静态电压继电器　　一、概述　　1、JY系列静态电压继电器用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中，作为过电压保　　护或低电压闭锁的启动元件。本继电器为集成电路静态型继电器, 精度高、功耗小、动作时间短、返回系数高、整　　定直观方便、范围宽，且作为低电压继电器使用无抖动现象, 提供辅助电源后完全可以替代电磁型电压继电器，辅　　助电源采用开关电源变换，交直流通用，工作范围大，从100-300V均能可靠工作。　　2、JY系列静态电压继电器分为三个系列：JY-10、JY-20、JY-30，可分别替代DJ-100、DY-20C、DY-30等系列　　电磁型电压继电器。本继电器采用拨码开关整定电压值, 用倍率开关切换，改变整定值无需校验；整定范围宽，有　　利于用户压缩库存品种。　　但是可不可以这样认为：欠电压继电器和过电压继电器没有本质的区别？