分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：地线问题我们的机台要接地线，如何接呢，要用多大的线径，还有如果有 
我们的机台要接地线，如何接呢，要用多大的线径，还有如果有漏电时地线会不会有电呢
回答：如果是电动设备而非家用电器，则一般每台需要接地的设备，可以用线径规格为16平方毫米的“多股铜芯线”（不允许用单芯铜线的）接于设备的接地点或者机器的金属外壳；然后，用一根5*50规格的角钢，长度为2---2.5米一头做成尖头，一头用钻打一个直径为12毫米的孔或者焊上一根规格为10*40毫米的螺杆，然后将角钢的尖头部向下打入相对比较潮湿或者含水份比较多的地下，地面留15厘米左右；再把多股的接地保护线和角钢连接，用螺母拧紧即可。如果供电系统有专门的接地保护线的，那设备的接地线连接于系统的接地保护线路上也可以，但必须保证接地良好和有效。这样就可以对设备的漏电起到对人身也包括设备的安全了。只要接地系统设置安装正确，那么一旦设备发生漏电，设备外壳和接地线都不会带电的，因为此时供电系统的安全保护机构应该是动作而切断了电源的。