分类：生活-家居装修
问题：照明开关老是跳闸请求大家帮忙！新房装修好，１月份搬家的，电线方面 
请求大家帮忙！好，１月份搬家的，电线方面一直都很好，可一个礼拜前，浴霸开了一会，家里的照明闸就跳了，家里的灯就全部熄灭了！所以浴霸就不开了，可这两天，只要卫生间的灯开了一会，照明还是会跳闸，只开别的灯就不会出现这个情况！请问这是什么原因，该任何解决呢！谢谢
回答：开了一会，家里的照明闸就跳了”，这说明你家里的线路是没有问题的。如果线路有问题，包括短路或者漏电，一般来说就没有了“开了一会”的通电时间。因此，我个人分析认为：问题出在你家的总开关上！！，而“只要卫生间的灯开了一会，照明还是会跳闸，只开别的灯就不会出现这个情况！”又说明卫生间的线路有问题。但是我还是感觉是总开关的灵敏度或者抗干扰性能差的问题。现在家庭装修一般都安装了带漏电保护的总开关，它在3种情况下会正常保护跳闸：1.漏电、2.过载、3.短路，除此外就是非正常跳闸了。而非正常跳闸的原因主要漏电保护开关是灵敏度和抗干扰性问题！虽然没有理论依据，但我凭感觉还是认为：问题出在你家的总开关上！！建议你：1. 先换一只同样规格的漏电保护开关，再通电试验。（这个办法省时又省力了）。如果能够正常使用了，则说明我的判断是正确的，就没有必要再作其他检查了。请注意：漏电保护开关有强制性的安全标准，保质期间是允许调换的，不必再花钱了。操作时请电工更好，如果自己动手，再好到楼下的总配电箱内把属于你家的那只空气开关关闭，确认没有电后再操作。2. 如果调换漏电保护开关后还有问题，请检查漏电保护开关跳闸后的反应有两种：1. 开关把手已经下弹的同时开关上面表示漏电的那只小按扭（C45型是兰色的）是突出了？2. 开关把手已经下弹但是开关上面表示漏电的那只小按扭（C45型是兰色的）没有突出？如果是第一种反应，说明你家的线路（卫生间）确实有问题，而且再大的可能是零线和接地线搞错了。说实话，除了卫生间的顶棚是金属材料的外，在没有其他家用电器的情况下是不会漏电的。要判断零线和接地线是否搞错，关闭或者拔除家里所有电灯和电器的开关、插头，切断总开关（零、火线）电源后，拿万用表一头接其他房间电源插座的接地孔，另外一头接卫生间电灯或者浴霸上的零线，测量看它们之间是否相通，不通表示线路正常，而通则表示线路有问题必须调整！如果是第二种情况，跳闸是过载或者.短路引起的。要检查漏电保护开关的额定电流是否与家里的用电负荷电流匹配？开关的额定电流必须适当大于负荷电流，否则就会引起跳闸；要检查漏电保护开关上的接头是否松动、发热？接头不紧很容易引起开关元件发热开关跳闸的。