分类：生活
问题：CT与PT的精度等级CT的精度表示：0.2/5P20/10P20 
T的精度表示：0.2/5P20/10P20,各数字和字母含义是什么？和0.2/0.5/10P有什么区别？
回答：电流互感器的：标准准确限值系数为： 5、10、15、20、30 准确级的标称－保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母“P”表示保护用。标准准确级：保护用电流互感器的标准准确级为：5P和10P ；保护用电流互感器铭牌标志 铭牌应规定标出相应内容其额定准确限值系数应标在相应的输出和准确级之后例如30VA 5P 10 注: 当电流互感器能满足输出和准确级及准确限值系数的多个组合要求时均可将它们标出： 示例 15VA 0.5级 或 15VA 0.5级 30VA 1级 15VA 1级 ，扩大值150% 30VA 5P10 ；15VA 5P20 测量用电流互感器准确级的标称 测量用电流互感器的准确级以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数来标称 标准准确级－ 测量用电流互感器的标准准确级为：0.1；0.2；0.5；1；3；5 特殊用途的测量用电流互感器的标准准确级为：0.2S；0.5S.如：0.2/5P20/10P20，第一组为0.2级；第二组准确级数为0.5级，保护用，二次输出容量为20VA；第三组准确级数为10级，保护用绕组，二次输出容量为20VA。PT的标识方法基本相同。