分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电流互感器LMZ1
LMZ1-0.5准级0.50.2欧变流比50/5一次电流1 10一次匝数123515请问一次电流(1 10)对应的一次匝数(123515)什么关系,怎么解释谢谢
回答：这是一台高精度的电流互感器，实际变比为150/50，为了扩大其工作的范围，可以改变电源线在电流互感器芯内穿过的次数来适应电源工作在不同的电流时，以保证仪表计量的准确。

一次电流   （150 75 50 30 10）对应的一次匝数（1 2 3 5 15）就是告诉使用者：
当需要一次电流 为150 A，变比为150/5时，一次线导体只需要在电流互感器的芯内穿过一次。
当需要一次电流 为75 A，变比为75/5时，一次线导体需要在电流互感器的芯内穿过2次。
当需要一次电流 为50 A，变比为50/5时，一次线导体需要在电流互感器的芯内穿过3次。
当需要一次电流 为30 A，变比为30/5时，一次线导体需要在电流互感器的芯内穿过5次。
当需要一次电流 为10 A。变比为10/5时，一次线导体需要在电流互感器的芯内穿过15匝。
与变压器一样，改变了电流互感器的芯内穿过匝数，就是改变了电流互感器的变比。