分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：拆除压敏电阻应该注意哪些方面？ 
拆除压敏应该注意哪些方面？
回答：你好，拆除压敏要注意一下几点：   (一)试验前拆除被测电力电缆的电阻及一切对外联线，并将其接地放电，放电时间不得少于1min，电容量较大的电力电缆不得少于2min，以保证安全及试验结果准确。(二)用干燥、清洁的柔母软布擦去电力电缆终端头套管或芯线及其绝缘表面的污垢，以减少表面泄漏。(三)将摇表放置在平稳的水平位置，以免在操作时用力不均摇表晃动，致使读数不准。(四)在空载情况下，转动摇表孚柄达额定转速(120r/min)并调整指针至“∞”。(五)对于多芯电力电缆，应分别测试每相芯线的绝缘电阻。此时，将被测芯线引出线接于摇表的接线端子(L)，将其他芯线与地(铅包)短接后接到摇表的接地端子(E)。为了避免电力电缆绝缘表面泄漏电流的影响，还应利用摇衰的屏敲墙子(G)，把表面绝缘完全撞开到摇表的指示之外。(六)以恒定转速转动摇表把手(120r/min时，其指针逐渐上升，待1min后，记录其绝缘电阻值。之所以如此规定是因为考虑到绝缘中存在着三种随时间而衰减的电流，从理论上讲应该等这三种电流全部衰减完后，才读出导电电流(即泄漏电流)的数值，以计算绝缘电阻。但因时间太长，剖试工作量大以及考虑到测试系统怯时间的稳定性，因此在测试方法的标准中明确规定，在接通电流后正达到一分钟时即读数。这个规定既保证了非导电电流大部分已经消失，又使测试时间有了统一，使读数具有重复性和可比性，同时提高了测试效率。(七)电力电缆绝缘也阻测量完毕或需要重复测量时，必须将被试电力电缆接地放电，时间至少为两分钟。(八)由于电力电缆线路的绝缘也阻值受许多外界条件的影响，所以在试验中应认真填写记或表梅，以利于分析试验结果。