分类：生活
问题：变压器的容量和二次侧的断路器的容量总值的关系,例如一个2KVA的? 
的容量和二次侧的断路器的容量总值的关系,例如一个2KVA的变压器6KV变380V的，二次侧的总电流大概是多少呢，能接几个630A的断路器呢？
回答：单相变压器容量＝一次额定电压×一次额定电流
三相变压器容量＝1.732×一次额定电压×一次额定电流
或者：＝1.732×二次额定电压×二次额定电流×功率因数0.85
根据你说的这台变压器应为三相变压器，所以计算如下：
二次总电流＝2000/（1.732×380×0.85）＝3.58A
你问能接几个630A的断路器，可能是变压器的容量写错了吧，要是容量为2000KVA的话，
二次总电流＝2000000/（1.732×380×0.85）＝3575A，
由此计算：3575/630＝5.67个，大约取6个。