分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电压互感器二次回路B相接地与N相接地有什么区别本地区电厂PT二次 
本地区电厂PT二次回路以往都是B相接地，可前一段因某厂就因此接法出现事故，现要改N接地，这究竟怎么解释？
回答：PT接地有两种方式：1、中性点直接接地；2、B相直接接地，然后中性点再经击穿接地。 其实，在发电厂中，厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法，B相接地只是为了同期装置而设的，同期装置（包括同期检定继电器和同期表）要接入两侧PT的电压进行比较相位差，这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗？原理上讲可以，但习惯上大家都是B相接地，何苦要别出心裁的变一下，给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢？但对于V-V接线的PT（不少用于同期的PT是V-V接线）一定是中间相接地，否则防止高压击穿的保护作用就太间接了，而中间相往往是B相。为。 中性点为什么经击穿保险接地？B相接地，对A、C相来说，无论是防止高压击穿还是防雷，它们都离地线太远了点，因此在中性点加击穿保险来弥补。 对于中性点直接接地系统,PT星型接线的二次绕组宜采用中性点(n)接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备. 对于中性点非直接接地系统,PT星型接线的二次绕组宜采用b相接地方式,也可以采用n相接地方式,当采用b相接地方式时,二次绕组中性点应经击穿保险接地,b相接地线和B相熔断器或自动开关之间不应再串接有可能断开的设备. 对于中性点不接地系统,PT二次绕组宜采用b相接地方式,主要解决两个问题:1.如果N相接地,当系统发生一相接地时,相电压要偏移.2.可以选用V-V接线的PT,b相接地.