分类：生活-家电
问题：原锅炉除尘器存在的问题是什么？ 
原锅炉除尘器存在的问题是什么？
回答：原锅炉除尘器存在的问题是？传统的麻石水膜除尘器，由2O0～250mm厚的麻石砌筑而成，含尘烟气由除尘器筒体下部人口处切向进入筒壳，以20-25m/s的速度切向沿筒体内壁旋转上升，烟气所含尘粒被甩到内筒壁面上，而沿内壁顺流而下的水膜则与烟气相遇时，烟气中飞灰即被水粘住，顺势流人筒底排人出灰沟。这种旧除尘器存在如下不足。
    (1)仅仅是具有一定质量的尘粒方可被甩在内筒壁上而被水膜冲下带走，另外一些细小的粉尘颗粒则仍随烟气向上被带出烟囱，严重影响除尘效果。
    (2)当锅炉负荷变化时，烟气量也随之改变，烟气切向进入筒内会产生紊流，从而使甩在内壁上的尘粒大为减少，大大降低了除尘效率，尤其是在负荷低时，除尘的效果更差。
    (3)由于溢水槽进水缝隙狭窄，除尘器使用两年以上，就会产生粉尘堵塞溢水槽的现象，从而造成除尘器内壁水膜不均，极大地降低了除尘器的效率。而且溢水槽被堵塞后很难疏通，必须拆除修理，维修工作量大，而且费用高。