分类：电脑/网络-反病毒
问题：什么是烟感器 
什么是烟感器
回答：感烟器：是烟雾火灾报警器的的统称。烟感器有两种类型，离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。 　　独立烟感器JTY-GD-DG311离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。灵敏性相对好一些，比较适用于容易产生浓密黑烟的场所；但是存在微小的辐射，主导地位已被光电式所取而代之。 　　光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测，并及时发出报警信号。按照光源不同，可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。 　　烟感器从用途上分主要有三种：独立型，联网型，无线型。 　　独立型烟感器，一般是9V电池供电，现场声光报警；适合居家，店铺，出租屋，小区等场所使用。 　　联网型烟感，可细分为三种， 　　一、 编码型烟感（智能烟感），这类烟感需配套专属的主机使用，采用二总线接线，DC24V供电；报警后向主机输出信号，现场无声光。主要用于消防系统中，比如，，KTV,厂房，小区，等大场所中，起到总体防范作用。 　　二、开关量烟感（继电器烟感），此类烟感也需要配套相关主机使用， 　　开关量烟感JTY-GD-DG311但主要可以提供9V-28V直流电压，烟感就可以正常工作，现场声光报警后向主机输出开关量信号。主要用于电信通信基站内，机房环境监控，智能家居，楼宇对讲等，主要对个别设备和领域进行预防和配合监控。 　　三、多线烟感（传统型烟感），可配任意多线主机使用，报警后以拉低电压方式给主机一个报警信号，现场无声光。国内消防只认可总线消防系统，故多线系统主要做出口，且是适用于别墅之类的小场所。 　　无线烟感，是独立烟感的一个升级本版，比独立烟感多了一个发射无线信号的功能。一般也是9V电池供电，无线频率一般是315M（国内主流，国外主要是433M，选择取决于主机），配套无线主机使用。由于无线信号的受到距离等因素的影响，故使用场所颇受限制。