分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：热继电器在三相电机应用中接三相保护和接二相保护有什么不同？热继电 
热在三相电机应用中有的接三相保护和有的接二相保护；它有什么不同的作用？请各位高手回答多谢！
回答：
热继电器——利用电流的热效应原理工作的保护电器。常用于电动机的（长时间）过载保护。由于热继电器中的发热元件有热惯性，在电路中不能作瞬时过载保护，更不能作短路保护，因此，热继电器不同于过电流继电器和熔断器。 热继电器有单相、二相及三相式，其中三相式还分为有断相保护（用于电动机△连接情况）和无断相保护的。

热继电器的选择主要根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号，在三相异步电动机电路中，对Y联结的电动机可选两相或三相结构的热继电器，一般采用两相结构的热继电器，即在两相主电路中串接热元件。对于三相感应电动机，定子绕组为△联结的电动机必须采用三相带断相保护的热继电器。