分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：空气能热水器电磁换向阀失灵是怎么了？ 
电磁换向阀失灵是怎么了？
回答：首先要说明电磁换向阀就是四通阀，在空气能热水器里主要是冬天冷凝器除霜用，如果四通阀出现问题了，如果是电磁阀线圈坏了，换线圈；或者是没有电，就要检查控制板；再或者是阀体坏了，只能将氟放掉，将阀体换新的，再抽真空后注氟。