分类：电脑/网络-操作系统/系统故障
问题：大1.5匹的空调可不可以用2.5平方毫米的电线？卧室18平方米， 
卧室18平方米，由于子没有设计空调插座，现在需要增加一个空调插座。在原4平方毫米的插座上，安装明线增加了一个空调插座。我说必须安装4平方毫米的电线。但是安装人员讲，大1.5匹的空调，用2.5平方毫米的电线就可以了。并且安装人员已经用用2.5平方毫米的电线增加了一个空调插座。请问朋友，这可不可以？有没有安全隐患？
回答：可以的，按照现有的电路安装规范，2.5平方毫米的铜线在空中架设时，能持续承载25A的电流，在铺管埋设时按照架空的80％计算为20A电流。20A的电流负载功率为4400瓦，远高于空调的功率了。

导线承载电流的计算公式为：截面积（平方毫米）*10A