分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：互感器有３个变比是什么意思接线的地方有６个接线柱 
接线的地方有６个接线柱

回答：您好！
您的问题未指出是电流互感器或电压互感器。互感器的变比为一次电流（电压）与二次电流（电压）的比值，一般用字母K表示。
互感器的二次绕组分别有测量和计量级、保护级绕组输出，电流互感器可以有几个二次绕组，有的做测量和计量用，有的做保护用。
电压互感器：一次绕组的输入电压分别与二次绕组不同组的输出电压之比值，也就得出不同的变比。即：二次有三个绕组就有三个变比。
电流互感器：有以下几种形式：
⑴一次绕组的输入电流可通过串联、并联的改变，改变一次绕组的输入电流值。⑵二次绕组为多变比绕组型。即二次绕组标识：1K1、1K2，2K1、2K2, 绕组为400/5A；3K13K2绕组为200/5A。
⑶二次绕组有中间抽头的，如：2K1、2K2、2K3  , 全绕组2K1、2K3变比为400/5A；中间抽头2K1、2K2变比则为200/5A.