分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：那里有工程安装部的规章制度范文? 
回答：1.1 本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。　　1.2 电气安装施工人员应持证上岗。　　1.3 配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率设备应独立配线安装插座。　　1.4 配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。　　1.5 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。　　1.6 工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。　　2 主要材料质量要求　　2.1 电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。　　2.2 电器、电料的包装应完好，材料外观不应有破损，附件、备件应齐全。　　2.3 塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形。　　2.4 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。　　2.5 通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，宜选用同一系列产品。　　3 施工要点　　3.1 应根据用电设备位置，确定管线走向、标高及开关、插座的位置。　　3.2 电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。　　3.3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。　　3.4 同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。　　3.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。　　3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。　　3.7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。　　3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。　　3.9 安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线(N)，右侧应接相线(L)，中间上方应接保护地线(PE)。　　3.10 当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。　　3.11 连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。　　3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。　　3.13 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm。　　3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座，开关宜安装在门外开启侧的墙体上。　　3.15 电源插座底边距地宜为300mm，平开关板底边距地宜为1400mm。