分类：生活-家居装修
问题：家用壁挂炉如何保养？ 
回答：壁挂炉保护神－英国费诺克斯——小脚丫地暖  010-59626891/92/93/94通常95％的壁挂炉在正确良好的保养情况下，使用时限可以达到15-20年。但很多壁挂炉在安装使用没有几年就会出现一些效率不高、时有种种故障出现的问题。而相应的地暖系统和散热器的设计寿命更长，但是有很多系统在使用没有几年后，就出现各种散热不好，内部腐蚀等故障。如果壁挂炉本身和散热系统的设计以及质量没有什么问题，那么这里面多数的故障是来自初期安装和后期保养的保护工作做的不够好而导致的，其中是否正确地进行了水质处理，是非常重要的一个部分。 A．家用取暖系统在日常使用中有三个常见问题：腐蚀、水垢、微生物污垢 1．腐蚀的产生 水质不好，水本身就有弱腐蚀性，和铁发生反应形成黑锈（四氧化三铁为主）。如果有局部漏气，导致空气中的氧气进入系统，会更容易形成红锈（三氧化二铁为主）。 双（多种）金属共同作用形成电解腐蚀。我们的暖气系统中最常见的是用铜和不锈钢（铁）做材料，铁和铜之间会产生电解腐蚀，这种情况下，钢铁的腐蚀速度会快于铜。 有些地暖用的塑料管不是防氧管或防氧级别低，会导致氧气通过管路渗入系统，是的系统内部金属被氧化，导致腐蚀的发生。 由于系统设计不好（比如热泵的选型、或安装位置不好等），在系统的密闭又不是很好时，泵的负压会将外部空气带入系统，空气中的氧气使系统加速金属腐蚀。 现在有很多的冷凝式家用锅炉换热器采用铝材料，由于铝的表面很容易形成致密的氧化铝保护膜，在中性的水质下会有很好的自我保护能力，但在水质不好时，这层氧化膜很容易被偏酸或者碱性的水除去，导致腐蚀的发生。 管道焊接时残留的助焊剂未能去除干净而留在水系统中导致腐蚀，多数助焊剂里面含有卤素氯化物，是较强的氧化剂，会腐蚀金属铜和铁，会在锅炉以及管路中形成锈斑，这些锈斑区域更容易被加剧腐蚀，时间长了容易在散热片上产生针孔，导致泄漏。有的助焊剂含有有机酸，会促进微生物在暖气系统中生长。 另外，暖气系统在安装时产生的金属削、粘结管道的接合剂残留物、以及一些矿物油、铸造暖气片的残留砂子和系统中的微生物等都会加剧系统的整体或者局部的腐蚀。 暖气系统中承受压力较大的地方（比如换热片的局部区域、裂缝等），更容易产生腐蚀。 在暖气停用的季节里，在没有添加保护剂的系统里，金属在静态的水中更容易发生阳极电解反应，系统内水的PH值随之下降，腐蚀情况会加剧发生，导致承压的钢散热片被腐蚀。 氢气的产生，是金属和酸发生化学反应所致，锅炉系统内产生的氢气可以在散热片的放气口被点燃，并产生蓝色火焰。有氢气的产生，证明腐蚀的存在。 典型腐蚀发生的具体化学反应原理： 综上所述的腐蚀均会导致严重后果：黑锈和红锈大量的产生，导致暖气系统部件（包括壁挂炉、泵、散热片等）失灵、损坏。黑锈和红锈的多少证明腐蚀的严重程度。费诺克斯的保护剂是可以在非中性的水环境下给系统最大的保护，避免腐蚀的发生。 2．水垢的产生 在水质硬的地区，由于水中富含钙、镁离子，导致系统各处很容易结水垢。 水垢的最主要成分是碳酸钙，是加热硬水时产生的，水垢最容身产生在系统中最热的部位，也就是壁挂炉内，特别是换热器上。水垢会降低热传导，使得燃烧热量不能迅速地在换热器与水进行热交换，大量的热量通过烟道被排出，导致花费较多的燃气费用。据统计，增加0.1mm厚度的碳酸钙水垢，就会浪费5％的燃气。 典型水垢产生的具体化学反应原理： 另外，水垢容易导致泵、阀的失灵。水垢还会导致锅炉的噪音的发生，在锅炉燃烧时有爆裂的声音出现。 费诺克斯的F3清洁剂是非酸性的清洁剂，加入暖气系统，在中性的环境下，就可以达到高效去除水垢和金属锈垢的目的，不会损伤系统本身。配合使用费诺克斯的F1保护剂，使得日后无水垢和锈垢的烦恼。3． 微生物的产生 如果暖气系统中存在有机营养物质，那么细菌和真菌在锅炉、散热器和管道中很容易生长，在管道和散热器的壁上形成一层滑腻的薄膜。 细菌和真菌可以在散热器中产生可以燃烧的沼气。这些气体会使散热片产生冷点，导致散热片的换热效率低。水在散热片中流动时，这些气体会产生轻微流动的声响。使得要经常放气，减轻上述问题。 费诺克斯的保护剂加入循环系统的水中，和系统水共存，可以有效地抑制系统中微生物产生，解决相应的问题。 B．费诺克斯水处理的解决方案 费诺克斯(Fernox)是欧洲最著名的专业从事家用供暖系统保护添加剂、清洁剂和问题解决方案的供应商，它的产品被千家万户所使用，让每个家庭安心地度过每个冬天。 好的水处理方案可以带来诸多好处： - 改善/维持系统高效运行 - 防止系统工作停顿 - 减少燃气的消耗 - 减少排污，减少对环境的影响 - 减少客户对锅炉厂家或采暖系统安装商的召回 主要产品有： 1．保护剂F1（Protector F1） 费诺克斯保护剂 F1 对家用中央供热系统提供长期的保护，防止其内部腐蚀和水垢的形成。它能防止系统中所有的金属腐蚀，如铁、铜、铜合金、铝等金属的腐蚀。它适用于各种类型的锅炉、水泵、散热器和管路系统。费诺克斯保护剂F1与中央供热系统中所有常用的金属和材料相兼容。 - 对供暖系统提供长期的防腐蚀保护，并防止水垢的产生。 - 保持锅炉系统能持续地达到设计效能。 - 防止泵的意外工作停顿 - 减少锅炉的噪音 - 适用于各种金属构成的系统 - 产品是无毒害的 F1保护剂的使用：在100升（或者10组散热片的暖气系统中），加入1瓶（500毫升）的F1保护剂，和系统水一起运行，就可以达到长期的保护作用。 2． 清洗剂F3（Cleaner F3） 费诺克斯清洗剂 F3 是一种快速而有效的清洗剂，适用于中央供热系统。它能完全去除各种寿命期的系统中的新旧有机物残渣、污垢和水垢，从而恢复加热效率，消除或减小锅炉噪音。F3清洁剂本身是中性的，和各种金属均是相容的，不会对系统有任何损伤。费诺克斯的F3清洁剂是非酸性的，无毒的，在使用后可以安全排入下水管道。 - 可以高效去除锈污和水垢 - 恢复系统原有的取暖效能 - F3清洁剂也可以在新系统安装时使用。 - 去除安装时的助焊剂残留和其他安装遗留碎小污物 - 达到欧洲强制规范（Benchmark BS7593:2006和Building Part L规范） F3清洁剂的使用：打开换热器的阀门，将系统中的水放掉。重新在系统中加满水，并加入1瓶（500毫升）的F3清洁剂（在100升或者10组散热片的暖气系统中），密闭系统，正常加热数小时，将污水排出，冲洗数次直到系统足够清洁。 3． 锅炉消音剂F2（Boiler Noise Silencer F2） 对现有的锅炉系统，F2消音剂可以有效减少锅炉噪音的产生，同时改善锅炉的热传输效率，节约修复和清洁的成本。 F2消音剂的使用：在100升（或者10组散热片的暖气系统中），加入1瓶（500毫升）的F2消音剂，就可以达到长期的消音保护作用。 4．供暖系统渗漏密封剂F4（Leak Sealer F4） 费诺克斯渗漏密封剂 F4可以应用于所有的家用供热系统中，密封难以触及的微小渗漏，明显减少压力损失，而且不会导致泵和放气阀的堵塞。渗漏密封剂F4 在温/热循环水中具有最佳的功效，一旦均匀地分布，通常会在1至24小时内起效。 F4渗漏密封剂的使用：在100升（或者10组散热片的暖气系统中），加入1瓶（500毫升）的F4渗漏密封剂，就可以达到长期的渗漏密封保护作用。——小脚丫地暖  010-59626891/92/93/94