分类：生活-家居装修
问题：旧房翻新时暗装电线想换新电线，为什么老电线抽不出来呢？ 
旧房翻新时暗装电线想换新电线，为什么老电线抽不出来呢？
回答： 2、套管选择不能凑台。要选择质量好、硬度高的PVC硬质阻燃管及配件，才能够承受埋在墙壁或者地面内产生的压力。
      3、布线时遇直角拐角处应将其内侧切开，呈圆弧形接口，折弯安装，避免拐死角。管路过长或拐弯过多时，间隔～段距离应设置接线盒。护管弯曲处应使用配套弯头，不应有褶皱。
    4、管路内部严禁出现电线接头。
    5、电路改造最好找专业的水电改造施工，不要让一般装修企业代劳，施工人员应持有上岗操作证。
   装修开始不久电路就出现了故障，需要更换新线，可是工人拽了半天，坏掉的电线怎么也拉不出来。装修时明明看见工人师傅仔细在电线外面套上了套管，为什么还拉不出来呢？
      在规范的电路改造中．施工人员会在电线外面穿上套管，以便日后更换时将旧线抽出。如果同一根套管中走线太多，或走线时拐死角，就会出现更换时难以拽出的现象。此外，套管本身质量差，埋在墙体里面后出现塌裂，也会出现同样的情况。发生这种情况时可以检查预留的检查口，看是否能在检查口处断线，分两部分将线拽出，如果还是不行就只能另走明线了。为避免这种糟糕的情况发生，在做电路改造时要注意以下细节：
      1、每根套管阻燃管内穿线的数量不能超过4根，线路走向平行顺畅，不能几根线纠缠在一起。碰到分线时要使用分线盒，在必要要的地方预留检修口。