分类：生活-家居装修
问题：地暖温控器安装注意什么？ 
地暖温控器安装注意什么？
回答：3.1墙面安装，高度为1.2米左右，一般与的电气照明开关在同一水平行线上。3.2安装在周围空气自由流动的墙面上，不受其他热源（例如阳光）、门窗气流或外墙温度等的影响。3.3事先预埋电气暗盒，选用标准86型暗盒，建议暗盒的深度应达到50mm。特别因注意欧美温控器与我国86型暗盒，尺寸不相匹配，预埋前请加以确认。保持暗盒内腔清洁，清除装修遗留杂物。3.4外置传感器（地探头）安装需预埋套管，确保安装、维护时拔插方便。套管的地面处应封口，防止潮气、杂物进入。3.5切勿将温控器安装于卫生间、桑拿房、蒸汽房（高湿度或可能溅水的墙面），此种场合必须将温控器安装于外面，采用加长地探头的引线，控制地面温度。3.6水采暖系统温控器可以提供一个与阀门控制同步（或可编程的）无源联动口，可以实现与壁挂炉、系统泵的联动控制。3.7电采暖系统温控器总负载不应大于3500W（电流小于16A）。特别要注意负载电缆与端子的连接务必可靠。3.8根据用电负载功率，预留足够电流的线缆。3.9地暖系统的供电电源，务必加装独立的电气线路，具备安全切断、漏电保护功能