分类：生活
问题：多户电表共零线连接方式多层建筑的多户电表的集中安放，火线出线单独 
多层的多户电表的集中安放，火线出线单独进户，而电表零线出线共用，不知其中零线如何连接，请给出线路图。
回答：一般安装用户电表，电表火线出线及零线出线都要经双刀开关及串接保险丝后再进入用户，从电表计量电量来说，每一户的电表也不可能只接一根火线，零线不通过电表，如果这样连接，电就不能正常计量用户用电量；
所谓共用零线，应该是多用户的建筑，电源的接入采用三相四线，三根相线（不同相位的火线，一根零线），然后将各用户均匀分接到不同相位的火线、及同一零线上，这样的安排可以在保证正常供电下，节约线路费用。
附示意图中，6个用户分别接入A、B、C三相上，他们可以在同一层内，一般每一层安排一相接入，火表出线双刀开关及保险丝未表示；供参考。