分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：微电脑时控开关一通电总闸就跳，通电瞬间微电脑开关电源亮了一下。然? 
微时控开关一通电总闸就跳，通电瞬间微电脑开关电源亮了一下。然后再开总闸又不跳了，但通电瞬间微电脑开关电源没亮。
回答：微电脑时控开关，出现此情况，首先检查开关的设置以及负载是否正常，如果开关处于接通而负荷又存在问题，则总闸送电时就可能跳闸了。
在开关未接负载情况下，还出现此现象的一个可能的是时控开关内开关部分线路故障；一般使用的如KG316T开关，电子钟与被控电路是分开的，由电池供电，但是交流接入部分经继电器到输出之间，因结构较紧凑而常会出现焊点接触不良或有短路漏电，做成开关不能接入需控制的交流电源，或者输出送电不正常；从描述的情况看，极可能是开关交流输入端在开关内部有短路，接入电源时引起跳闸，同时将内部引线或保险丝（面板上有保险丝盒盖）烧断，这样，再次送电时因短路部分已经烧断，所以不跳闸，但因为开关实际已经无法将电源正常接入，所以作为开关的电源指示的绿灯也不亮。
对KG316T来说，可以首先检查面板左侧的保险丝是否已经烧断，并检查负载是否有短路。