分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：管道泵在使用过程中必需注意哪些事项？ 
管道泵在使用过程中必需注意哪些事项？
回答：一、管道泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度3℃，高温度不得超过80℃。
二、向管道泵轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
三、拧下管道泵泵体的引水螺塞,灌注引水（或引浆）。
四、关好管道泵出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
五、点动管道泵电机,试看电机转向是否正确。
六、开动管道泵电机,当管道泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
七、尽量控制管道泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证管道泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
八、如发现管道泵有异常声音应立即停车检查原因。
九、管道泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
十、检查管道泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动管道泵,试看管道泵是否灵活。