分类：电脑/网络-互联网-上网帮助
问题：中国网通北京分公司IDC机房情况和带宽情况，分布，谢谢。 
中国网通北京分公司机房情况和带宽情况，分布，谢谢。
回答：【名称】：电报大楼数据中心 【地址】：北京市西城区西长安街11号 【简介】：电报大楼数据中心全国最早建设并使用的数据中心之一，它坐落在西长安街北侧，是新中国建国初期的十大建筑之一，东邻庄严肃穆的中南海国家办公区，西邻繁华的西单中心。凭借优越的地理位置，为客户提供快捷、高质量的服务。它是国内领先的具有国际一流标准的网络数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 电报大楼数据中心面积约2600平米，分四层其中每层机房面积约600平米左右。为客户提供封闭式机柜和开放式机架两种托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障（2000KW油机采用双机备份的形式），电源供电自建局以来从无终端情况发生。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 可靠性 数据中心拥有大量冗余系统来确保能够提供可靠的、不间断的服务。如冗余的物理光纤以确保至Internet的联接，关键网络设备的备份，多重冗余的服务器供电系统等。以服务器供电为例，整个机房为双路供电，另有后备的柴油发电机组，每台服务器都由不间断电源（UPS）供电。 安全性 在托管环境中，安全性也是至关重要的，数据中心的机房要有多层安全保卫设置。在进入机楼前应向警卫人员出示通行证或临时出入证，进入数据中心需事先取得许可。一般情况下，非中心的工程师不允许进入机房进行操作，所有安装配置工作可通过设在网管控制中心的控制台来完成。闭路电视摄像机被安装在机房的关键位置，可以随时查看各机房的情况。 每个主机托管分区设置分权门禁，网络设备设有不同级别的多层口令以保证整个网络的安全性。同时，IDC内必须提供数据存储备份的条件，保证在有意外发生时IDC自身及其用户的重要数据可以及时恢复。 大容量及可扩展性 容量不仅指数据中心可提供的带宽和业务，而且还包括能否随时升级以满足将来的需要。IDC的可扩展性主要体现在以下方面：采用合理的模块化设计实现网络的可扩展；合理实施路由策略以保证整个系统的路由扩展能力；选用业务拓展能力强、端口密度高、性能可靠的设备完成对新业务类型和业务量的扩展。 可管理性 IDC运营管理的成功是IDC成功的一个标志。作为一个先进的互联网数据中心的网络方案，应该提供多种优化的可管理信息，帮助IDC运营者实施完整的SLA体系；可以支持多厂家产品，同时可以灵活地授权和定义，让VIP用户共同参与网络和业务的管理。要求IDC网络控制中心（NOC）可以提供每周7天，每天24小时-24×7不间断的网络监控、技术服务与支持，标准监控程序每隔5分钟会检测网络联接状况，出现问题立即告警并及时通知用户。控制中心同时提供恒温、恒湿的机房环境，自动防火告警等服务。 灵活性 灵活的目的是要实现“根据用户具体需求进行定制”，这是互联网数据中心运营在激烈的竞争中可继续发展的保证。在我们的互联网数据中心解决方案中，其灵活性设计体现在以下几点：模块化设计，即可根据互联网数据中心不同需求进行取舍，特别是后台管理平台设计思想为使得互联网数据中心可实现对于不同用户的定制服务；互联网数据中心解决方案中采用的设备要求可提供多种灵活的接口。在服务方面，应融合公共Internet网的高性能并提供可靠、安全的服务。除整机租用、服务器托管业务外，还可向客户提供端到端的IP网络解决方案，并有服务质量保证（QoS），包括不同带宽的专线接入，VPN业务等。 增值性 一个电信级的IDC应更注重服务品质的提升，应具备为入驻公司提供从窄带接入、宽带接入、服务器托管与租用服务，到为用户提供网站策划、建设、营销，提供网站流量统计，网站搜索引擎租用等一揽子解决方案服务。同时，还应提供数据存储备份、异地容灾、网络加速等一系列的管理服务，降低客户的网站运营成本。 交通便利 交通：乘坐公共交通车1、4、52路等以及地铁在西单站下均可到达。 【名称】：数字北京大厦数据中心 【地址】：奥运中心区水立方北侧 【简介】：作为2008年奥运标志性建筑之一的数字北京大厦，位于奥体中心核心区，水立方北侧。整个建筑物地下二层，地上十一层，总建筑面积为104605平方米。数字北京大厦内含北京网通、北京移动、北京联通、北京电信四大运营商的通信机房及首都信息发展股份有限公司办公、机房和奥组委指挥中心。数字北京大厦分为A、B、C 共3座，网通北京分公司机房设在B座和C座，机房分布在地下一层至地上十一层。 　　数字北京大厦数据中心面积约2800平方米，分别建设于大厦6层和8层，每层由一条40米长、2米宽的走廊分为东、西2个机房分区，每一分区均划分了2个IDC机房，共4个机房。为客户提供标注开放式机架托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障（1800KW油机采用双机备份的形式）。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 【名称】：三元桥数据中心 【地址】：北京市朝阳区霞光里2号主楼5层 【简介】：三元桥数据中心位于首都CBD核心区内，仅距三元桥百米之遥，交通十分便利，凭借优越的地理位置，为客户提供快捷、高质量的服务。也是国内领先的具有国际一流标准的网络数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 　　三元桥数据中心面积约380平米，为客户提供封闭式机柜托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障。机房地板承重不小于600kg/㎡，抗震烈度8级，梁下高度不小于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 交通便利 交通：乘坐公共交通车302路（快）、53路、55路等在三元桥站下均可到达。 【名称】：顺义区林河数据中心 【地址】：北京市顺义区石园南大街东侧 【简介】：顺义区林河数据中心是网通北京分公司二类数据中心之一，是北京近郊新建立的IDC数据中心之一，因其位于首都机场航空港范围、南临顺义区林河工业区，离首都机场航站楼15分钟车程，距离通州20公里，对于乘飞机来京的外地用户会感到更加方便。 　　凭借优越的地理位置，优美的环境，一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。为客户提供快捷、高质量的服务，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。 　　顺义区林河数据中心面积约1250平米，分四层、五层其中每层机房面积约600多平米左右。为客户提供开放式机架托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络汇聚节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障（采用2000KW油机采用备份的形式），机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 交通便利 交通：乘915、915支、918路公交车可到达。 【名称】：中关村1+1大厦数据中心 【地址】：北京市海淀区彩和坊路中关村西区18地 【简介】：中关村1+1大厦数据中心是网通北京分公司二类数据中心之一，中关村1+1大厦位于扼守中关村西区西南门户位置，东临中关村西区规划路，与中关村大街平行；西临彩和坊路，与北四环连接；项目距离北四环仅300米；南临海淀南路，畅捷去往中关村大街及万泉河路；北接中关村西区规划路，因其位于中关村的核心地带的优势，备受中关村及周边地区用户关注。 　　公交车四通八达，凭借优越的地理位置，优美的环境，一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。为客户提供快捷、高质量的服务，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。 　　中关村1+1大厦数据中心四层面积为250平米，为客户提供开放式机架两种托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络汇聚节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，独立柴油发电机后备保障（采用250KW油机备份的形式），机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 交通便利 交通：可乘座26路、110路、944路、944支公交车都可到达。 【名称】：广内电话局数据中心 【地址】：北京市宣武区槐柏树街13号 【简介】：广内电话局数据中心是网通北京分公司一类数据中心之一，广内电话局数据中心位于市中心市府大楼的西侧，紧邻北京小学，东临长春街、南临宣武公圆、西临天宁寺桥、北临前三门大街。 　　凭借优越的地理位置，优美的环境，便利的交通环镜、一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。为客户提供快捷、高质量的服务，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。 　　广内电话局数据中心面积共460平米。为客户提供开放式机架两种托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入UPS主机2套共4台1+1并联冗余方式运行；柴油发电机后备保障（采用1375kVA/1100kW油机备份的形式），机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 交通便利 交通：乘9路、10路、38路、44路、47路、626路、724路、616路、特4、特2等公共汽车槐柏树街站或长椿街站下车，也可乘地铁长椿街站下车，进槐柏树街往西，大约300米，路北即到广内电话局数据中心。 【名称】：北苑电话局数据中心 【地址】：北京市朝阳区红军营南路甲2号 【简介】： 北苑电话局数据中心是网通北京分公司二类数据中心之一，是北京北部城区新建立的IDC数据中心之一，南临森根国际酒店、北临双营路，交通非常便利。 　　凭借优越的地理位置，优美的环境，一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。为客户提供快捷、高质量的服务，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。 　　北苑电话局数据中心面积五层机房面积约495平米。为客户提供开放式机架托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络汇聚节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障（采用1250KW油机备份的形式），机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 交通便利 交通：可乘430、602、727、417、479、848、850、629、849、836、356区、803快、664、运通117、984、985、851、949、643、715、426、752、358、858、653等北苑下车，路西300米。 【名称】：回龙观电话局数据中心 【地址】：北京市昌平区回龙观东大街电话支局 【简介】：回龙观电话局数据中心是网通北京分公司二类数据中心之一，是北京近郊新建立的IDC数据中心之一，因其位于昌平区回龙观地区，为北部地区的IDC用户提供方便 　　凭借优越的地理位置，优美的环境，一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。为客户提供快捷、高质量的服务，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。 　　回龙观电话局数据中心四层机房面积423平米，为客户提供开放式机架托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络汇聚节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障（采用800KW油机备份的形式），机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 交通便利 交通：可乘919路、334路、670路到达 【名称】：鲁谷数据中心 【地址】：北京市石景山区鲁谷路37号 【简介】：鲁谷数据中心全国最早建设并使用的数据中心之一，北邻石景山路、东邻八宝山南路，主要的服务对象是北京市石景山地区，该地区位于北京西郊，可为客户提供快捷、高质量的服务。它是国内领先的网络数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有完善的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 　　鲁谷数据中心面积约840平米，建设在鲁谷电话局的九层。为客户提供开放式机架托管服务，电信级高端路由器双归上联，链路负荷分担，网络接入设备双机热备连接网络汇聚节点。双路市电接入组成1套2+1 250KVA的UPS系统，柴油发电机后备保障（2255KVA），电源供电自建局以来从无终端情况发生。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于3.2 m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 交通便利 交通：乘坐公共交通车373路等在鲁谷站下车、地铁在八宝山站下车即可到达 【名称】：皂君庙IDC机房 【地址】：海淀区皂君庙9号 【简介】：皂君庙IDC机房是全国较早建设并使用的数据中心之一，它坐落在海淀区皂君庙9号皂君庙电话局内，它近邻三环路、中关村，凭借优越的地理位置，为客户提供快捷、高质量的服务（交通：北三环联想桥南侧，交大附中东侧）。它是国内领先的具有国际一流标准的数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 　　皂君庙IDC机房面积约3860平米，分12、13、14层其中每层机房面积约1200平米左右。为客户提供封闭式机笼和开放式机架两种托管服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于4.5m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 【名称】：土城IDC机房 【地址】：朝阳区裕民路乙3号 【简介】：土城IDC机房是北京网通最大的数据中心之一，它坐落在朝阳区裕民路乙3号土城电话局内，它近邻奥运核心区，凭借优越的地理位置，为客户提供快捷、高质量的服务（交通：中轴路熊猫环岛西南侧）。它是国内领先的具有国际一流标准的数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 　　土城 IDC机房面积约4500平米，分6，7，10层其中每层机房面积约1500平米左右。为客户提供开放式机架和客户定制两种服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于4.5m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 【名称】：土城国安中心IDC机房 【地址】：朝阳区裕民路甲3号 【简介】：土城国安中心IDC机房，它坐落在朝阳区裕民路甲3号土城国家信息安全中心二层，它近邻奥运核心区，凭借优越的地理位置，为客户提供快捷、高质量的服务（交通：中轴路熊猫环岛西南侧）。它是国内领先的具有国际一流标准的数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 土城国安中心IDC机房面积约900平米。为客户提供开放式机架和客户整机房租用两种服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于4.5m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 【名称】：亦庄IDC机房 【地址】：北京经济技术开发区北环东路一号 【简介】：亦庄IDC机房，它坐落在北京经济技术开发区，紧邻北五环南侧，京津高速路西侧，凭借优越的地理位置，为客户提供快捷、高质量的服务（交通：中轴路熊猫环岛西南侧）。它是国内领先的具有国际一流标准的数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 　　亦庄IDC机房面积为1万平米。为客户提供开放式机架和客户定制用两种服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于4.5m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 【名称】：亦庄电话局IDC机房 【地址】：北京经济技术开发区荣华路与中和街相交的十字路口东北侧 【简介】：亦庄电话局IDC机房，它坐落在北京经济技术开发区，紧邻北五环南侧，京津高速路西侧，位于亦庄电话局四层，凭借优越的地理位置，为客户提供快捷、高质量的服务（交通：中轴路熊猫环岛西南侧）。它是国内领先的具有国际一流标准的数据中心，拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备，在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。 　　亦庄电话局IDC机房面积为1000平米。为客户提供开放式机架和客户定制用两种服务，电信级高端路由器双归上联，单链路负荷不超过50%，网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统，柴油发电机后备保障。机房地板承重大于600kg/㎡，抗震烈度大于8级，梁下高度大于4.5m。机房环境温度22±2℃，湿度30～70%。7x24网络技术支持及安消防服务。 　　　　　　　 参考文献：