分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：输电线路电压偏差过大原因分析我公司有一段66KV输电线路LGJ
我公司有一段66KV输电线路LGJ-95mm/5.83,三角排列。最近送此线路，母线电压偏差达到了9000V，A相31KV、B相39、C相40KV，线路巡视没有发现异常，遥测绝缘为最大值（使用电是2500V摇表），夜巡也没有发现问题，怀疑为A相耦合电容器故障，拆除后试送线路，线路三相电压基本平衡，压差在2000V以内，对拆下的耦合电容器进行了试验，发现有一只介损不合格，更换了两只新的、各项试验都合格的耦合电容器，结果安装上送电，三相电压依旧不平衡，压差还在9000V左右，后又进行了绝缘子零值测试工作，也没有发现有零值的绝缘子（带电使用放电叉测试）。我公司有一段66KV输电线路LGJ-95mm/5.83,三角排列。最近送此线路，母线电压偏差达到了9000V，A相31KV、B相39、C相40KV，线路巡视没有发现异常，遥测绝缘为最大值（使用电是2500V摇表），夜巡也没有发现问题，怀疑为A相耦合电容器故障，拆除后试送线路，线路三相电压基本平衡，压差在2000V以内，对拆下的耦合电容器进行了试验，发现有一只介损不合格，更换了两只新的、各项试验都合格的耦合电容器，结果安装上送电，三相电压依旧不平衡，压差还在9000V左右，后又进行了绝缘子零值测试工作，也没有发现有零值的绝缘子（带电使用放电叉测试）。求教各位老前辈、专家，有什么高招处理此问题？？急 急 急
回答：您好！
  从表象上看是线路经小电阻的接地现象，造成电压的不平衡。经过设备的测试已排除设备绝缘问题。
疑问：在本侧电压的测量是采用何手段，即通过什么PT测量的？
方式：通常线路送电至本侧均为直接送入变压器或再经变压器送入10kV母线，通过10kV母线PT测量电压。即：线路送空载母线。

现象：线路送空载母线。这种情况是出现了“铁磁谐振过电压”。多发生于中性点不接地系统，是由于没有带负荷时，母线电容与PT电感参数匹配，引发过电压，PT磁饱和所致，电磁式电压互感器励磁特性饱和，激发铁磁谐振。而在中性点有效接地的高压系统中，由于中性点电位基本固定，该类过电压发生的几率要少得多，但在一些特殊情况下，仍有可能被激发。

在送电过程中若发生电压不平衡、电压缺相或母线绝缘监测报警（开口电压大于报警值）的情况，只要送出负荷后，或送站用变。谐振条件被破坏，故障现象就会消失。