分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：110变电所主变低电压继电器有什么作用?请扩展开来介绍下谢谢高手 
110变电所主变低电压有什么作用? 请扩展开来介绍下 谢谢高手
回答：低电压是和过电流保护配合，形成低电压启动的过电流保护。过电流保护的动作电流要躲开最大负荷电流，而最大负荷电流在计算时，还要考虑并联运行的变压器突然断开一台时的过负荷，以及电动机自启动引起的过电流等因素，所以动作电流值很大，以至于在变压器副边短路时，保护的灵敏度可能不够，在这种情况下，应考虑装设带低电压启动的过电流保护。采用带低电压启动时，保护的动作电流可以按照变压器的额定电流来整定，这就降低了动作电流，提高了保护的灵敏度。一、电流继电器的整定计算。电流继电器的动作电流应按躲过变压器的额定电流整定。Iop＝（KrelIN）/（Krna）Krel－可靠系数，取1.2；Kr－返回系数，取0.85~0.95；IN－变压器的额定电流。二、低电压启动元件的动作电压整定计算低电压启动元件的整定计算应考虑以下情况：1、按躲过正常运行时可能出现的最低电压整定Uop＝Umin/（KrelKrnv）Umin－正常运行时可能出现的最低电压，一般取Umin＝0.9UN（UN为额定相电压或额定线电压）；Krel－可靠系数，取1.1~1.2；Kr－返回系数，取1.05~1.25；nv－电压互感器变比。2、按躲过电动机自启动时的电压整定当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时：Uop＝（0.5~0.6）UN/nv当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时：Uop＝0.7UN/nv3、灵敏系数校验电流继电器的灵敏系数校验与不带低电压闭锁的过电流保护相同。低电压继电器的灵敏系数按下式校验：Ksen＝Uop/（ x/nv） x－计算运行方式下，灵敏系数校验点发生金属性相间短路时，保护安装处的最高残压。要求Ksen≥1.3（近后备）或1.2（远后备）