分类：生活-家居装修
问题：地暖管是铺在钢丝网上面还是下面？家里装修，找了一个改水电的工人改 
家里，找了一个改水电的工人改一下下水的位置。在改前我告诉该工人，不要再地面开槽（因为是地暖），可工人不知出于什么原因（估计是地面开槽省工）说在地面开槽可以直接到了要到的位置，避免了下水管道走墙底有过多的弯头的弊端（他说下水弯头过多容易堵），最后我还是没答应在地面开槽。   可是在我出去买材料回来时，发现他已经把地面开了一条很深的槽了，我问他是不是把地暖弄坏了，他说没有。然后我仔细看了看槽里，发现了有类似地板防潮垫的塑料薄膜，再其下方还有铁丝网，倒是没明显看见有管子。   第二天我又叫来一个地暖打压的，打到0.85个压，后来打压的接了个电话出家里，找了一个改水电的工人改一下下水的位置。在改前我告诉该工人，不要再地面开槽（因为是地暖），可工人不知出于什么原因（估计是地面开槽省工）说在地面开槽可以直接到了要到的位置，避免了下水管道走墙底有过多的弯头的弊端（他说下水弯头过多容易堵），最后我还是没答应在地面开槽。   可是在我出去买材料回来时，发现他已经把地面开了一条很深的槽了，我问他是不是把地暖弄坏了，他说没有。然后我仔细看了看槽里，发现了有类似地板防潮垫的塑料薄膜，再其下方还有铁丝网，倒是没明显看见有管子。   第二天我又叫来一个地暖打压的，打到0.85个压，后来打压的接了个电话出去了，过了一个小时左右才回来，在这期间压力表由0.85降到了0.5，我好像还在给地暖打压的附近听到漏气声，我把这些情况向给地暖打压的说了一遍，然后他在所有房间看了一遍说没事，并且说要是地暖漏的话压力表立马就降到0，不会是缓慢降压，而且这么高的压力，要是地暖漏的话，就会像喷泉一样喷出来，但家里没有这些现象，所以应该没漏，至于缓慢降压的原因可能是阀门没拧紧！    后来又过了几天，我发现地面开槽的地方，有些湿润，倒是没积水只是湿润，摸了摸湿润的地方，与周围的水泥的感觉还不一样，真担心地暖有问题。    我想问的是1.地暖是铺在钢丝网上面还是下面（因为开的槽刚露出塑料薄膜和钢丝网）2.那个打压的人说的有道理吗？3.假如漏水的话能修理吗？ 
回答：地暖管子是铺设在钢网上面。你找的这个工人可真够混蛋的，告诉他是地暖了，还敢在地上开槽，纯属鸡蛋炒鸭蛋——混蛋，一旦把地暖管破坏，修复很麻烦。不过如果你没有在开槽的地方看见管子的话，应该是开槽的时候没有碰到管子，应该问题不大，打压有时看不出问题来，如果管子只是微漏渗漏，打压也可能看不出来，阀门不严的话有压力降也很正常，即便是阀门完全严密，管路本身也有正常的压力降。像你这种情况，应该把管路打上压，然后封闭阀门，如果管路有渗漏，过段时间就会阴湿地面，如果几天后地面没有明显的被阴湿，应该就是管子没坏。