分类：生活
问题：三相四线直接接线式电表可否接互感器 
三相四线直接接线式电表可否接互感器
回答：可以的，但是必须要注意：应该提供三相电表内部电压线圈的供电，最简单的做法就是按互感器的“同名端”正确接入三相表后，再在三相线路每一相互感器的初极（即电路的一次侧）上，接一根线到互感器的次极（即接电表的二次侧）中接入电表的各个进线端的那根线上，这样提供了一个“电压源”给电表后，电度表就可以正常计量了。至于计量方法，则是电表的读数乘上互感器的“变流比”（即初极和次极电流比的值）就为实际用电的数值（KWh）。