分类：生活
问题：电流互感器大修或者刚安装的做得试验有那些？测量绕组和保护绕组试验? 
谢谢！！！！！！！！！！！！！！！！
回答：您好！  按照GB 50150－2006 《装置安装工程电气设备交接试验标准》规定互感器的试验项目，应包括下列内容：1  测量绕组的绝缘电阻；2　测量35kV 及以上电压等级一次绕组的介质损耗角正切值 tan ；3　局部放电试验；4　交流耐压试验；5　绝缘介质性能试验；6　测量绕组的直流电阻；7　检查接线组别和极性；8　误差测量； 9　测量电流互感器的励磁特性曲线；10　 密封性能检查；11　测量铁心夹紧螺栓的绝缘电阻。互感器误差测量应符合下列规定：*1、用于关口计量的电流互感器必须进行误差测量，且进行误差检测的机构（实验室）必须是国家授权的法定计量检定机构；*2、用于非关口计量，电压等级 35kV 及以上的互感器，宜进行误差测量；3、用于非关口计量，电压等级 35kV以下的互感器，检查互感器变比，应与制造厂铭牌值相符，对多抽头的互感器，可只检查使用分接头的变比。4、非计量用绕组应进行变比检查。5、当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时，应进行励磁特性曲线试验。当电流互感器为多抽头时，可在使用抽头或最大抽头测量。测量后核对是否符合产品要求，