分类：生活-购房置业
问题：新房卫生间漏水,与装修改门有关吗?我是二楼住户,为了方便把卫生间 
我是二楼住户,为了方便把间的门改了下,卫生间的门为1-2墙,不想刚改不到一个月就发现卫生间的屋顶漏水(顺着下水管漏),三楼住户说是改墙震动所引起的.我不知他的说法是否有理.此房为框架结构.
回答：如何解决间漏水问题?        问题：新家装修刚刚完工，卫生间就被棚顶渗漏下来的污水弄得像一张流泪的大花脸。请问如何避免此类情况的发生？    专家解答：解决这种问题主要应该做好防水工作，才能防止渗漏事件的发生。 尽量不破坏原有防水层 如果不破坏原有的防水层，入住后一般是不会发生渗漏的。但是防水层在重新装修地面时易被破坏，若不慎破坏，要及时修补，以免留下隐患。 重铺地砖要做地面防水 如果需要更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理。用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。 一定要做墙面防水 卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8米高。同时注意与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高。 墙内水管凹槽也要做防水 施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。 24小时“闭水试验”验收防水 在防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号，24小时内液面若无明显下降，特别楼下住家的房顶没有发生渗漏，防水就做合格了。