分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：反渗透设备怎么管理？ 
反渗透设备怎么？
回答：当反渗透停运48小时以上的时候，首先用反渗透产生纯水对反渗透设备进行冲洗，同时将设备内的空气排干净。冲洗时间至少20分钟，冲洗强度与设备日常停机冲洗强度相同，不能含有阻垢剂。停机的时候，保证反渗透设备内所有的膜元件和管路中完全冲洗水，防止膜元件干燥，关闭所有的进水和出水阀门，如果产水管路上设置有阀门，要同时关闭，防止空气进入。    
当温度大于20℃的时候，每隔48小时需要重复冲洗一次，当温度小于15℃的时候，则需要每隔5天重复冲洗一次。 在条件允许的情况下，为了确保能避免微生物在设备内繁殖，可以同含有1.0%的亚硫酸氢钠的溶液冲洗反渗透设备，如同时用这种溶液侵泡膜元件，效果会更好，重复冲洗周期也将相应延长。反渗透设备停机期间，温度保持在5-45℃之间。低温有利于膜元件的保存，但是应该防止设备结冰冻结。