分类：生活-购物
问题：家里的灯闪!!!!我家刚装修完,原来的灯泡时,关灯后不闪,可我装 
我家刚完,原来的灯泡时,关灯后不闪,可我装完日光灯后,关了,也一闪一闪的,很恐怖,我把开关拆了,他也一闪一闪的,怎么办啊
回答：   “我把开关拆了,他也一闪一闪的”，这种现象只能说明你家的零线和火线被接反了。根据用电安全规定：插座安装线路必须左零右火，开关安装线路火线进开关。解决方法：1. 用普通的电笔在客厅、厨房、房间的插座右边孔内测量一下，看看是否会亮，如果右孔不亮而左孔亮，说明家里的线路全部零线和火线被接反了。只要将总（漏电保护）开关关闭，把总（漏电保护）开关下面的两根出线调换一下位置就行了，你自己就能搞定。2. 如果插座用电笔测量正常，说明单是照明线路的问题，一般来说你自己是解决不了的，那你得让装修电工来返工了。