分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相四线制用漏电保护器一定用四极的吗？三相四线制用漏电保护器如果 
三相四线制用漏电保护器如果用三极的话，零线不经漏电保护器，一合闸就会跳闸，请教为什么？
回答：三相四线制的漏电保护器严格地讲，在输入端必须是按照规定四根线都接入，而输出端可以是只接一相线一零线（单相）或两相（比如电焊机的380V两相）或三相（比如电动机）或三相四线都接（比如电机加照明）。如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接，那从相线出来的电流（指单相）在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了，此时漏电保护器就检测到这个电流（相当于漏电流），所以就引起漏电保护器跳闸。还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位，导致零线有电流，所以零线不经过保护器的话也会引起跳闸。但是不管接什么设备，输出端的零线都不得接地，否则将无法正常供电，如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。