分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：日光灯电流为什么这么大呢？？我在工作当中遇到这样的问题，很想不明 
我在工作当中遇到这样的问题，很想不明白，请教各位：一个25A的空气下引出两条线（一零一火）在中间分出了三路给日光灯，两路带16个隔栅灯，一路带12个隔栅灯，每个隔栅灯里有3个20W的日光灯，在运行了几个月后，在全部打开灯时，过5-10分钟空气开关掉闸，用钳形电流表测量电流为45A以上，我想不明白为什么会有这么大电流呢？如果按计算：132根日光灯/20W=2640W。根据估算1KW大约5个电流，2640W还不到15A为什么测量会有45A以上呢？超出3倍还多，是我计算错误还是那里问题，
回答：镇流器铁心也要消耗一部分电能,铁心镇流器的耗约为8W,日光灯并非纯电阻元件,其工作时功率因数(有用功与总功之比)并不为1,一般为0.6左右,按此计算电流正常应30A.一个25A的空气开关不掉闸是很难的.若遇其他因素影响,超过45很容易的.
你可以1.换个大空气开关.  2.换用电子镇流器,它的功耗较低, 3.在电路中并联大电容,提高功率因数,减小总功,电流也就减小了.以上方法同时用效果会更好.