分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：单相隔离开关能否开合电压互感器 
回答：您好！
在110kV及以上电压等级的变电站，母线电压互感器及线路电压互感器均是以隔离开关与母线和线路来联接的。且线路侧电压互感器是单相设计安装的。
母线电压互感器（三相）一般与避雷器（三相）并联安装，用一组（三相）隔离开关与母线联接。母线电压互感器和线路侧电压互感器均属小电流设备不需用断路器来开合。
母线电压互感器的隔离开关是三相联动开合操作，不可能单相操作。
单相隔离开关只能开合线路侧单相电压互感器。现只限110kV线路有这种设计安装。

若问题所指为母线电压互感器，楼上的西红柿学妹说的很对！