分类：生活
问题：为什么变压器的高压绕组在里面而低压绕组在外面 
回答：您好！   你所说的高低压绕组的排列方式不应该是变压器。  在电力的问题分类里提出，应该是指10kV及以上电压等级的变压器。变压器绕组的排列问题是个很大的题目。变压器绕组的排列首先是明确结构形式，其次是绕组与地电位（铁芯）和绕组间的绝缘，功率传递方向。1、我国生产的电力变压器，基本上是芯式变压器结构型式，即芯式变压器。所以绕组都采用同心式结构。所谓同心绕组，就是在铁芯柱的任一横断面上，绕组都是以同一圆筒形线套在铁芯柱的外面。一般情况下总是将低压绕组放在里面靠近铁芯处，将高压绕组放在外面。    2、高压绕组与低压绕组之间，以及低压绕组与铁芯柱之间都必须留有一定的绝缘间隙和散热通道(油道)，并用绝缘纸板筒隔开。绝缘距离的大小，决定于绕组的电压等级和散热通道所需要的间隙。当低压绕组放在里面靠近铁芯柱时，因它和铁芯柱之间所需的绝缘距离比较小，所以绕组的尺寸就可以减小，整个变压器的外形尺寸也同时缩小。3、变压器绕组套装在变压器铁心柱上，低压绕组在内层，高压绕组套装在低压绕组外层，以便于绝缘。便于与铁芯绝缘。铁芯是一个接地的电极，铁心叠片又是电容性接地。4、三个绕组在铁芯柱内、外层的排列布置，既要考虑绝缘处理的方便，又要考虑功率传递的方向。从绝缘上考虑，高压绕组不宜靠铁芯，应放在外层。当三绕组变压器用在发电机的升压场合，功率传递方向是由低压绕组分别向中、高压边传递，就选用低压绕组放在中间，中压绕组放在内层的排列布置方式，当用在降压场合，功率传递方向是由高压侧向中低压侧传递，就选用中压绕组放在中间，低压绕组放在内层的排列布置方式。