分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：关于工作中遇到的供电的问题我在一家物业管理公司上班.们有15间店 
我在一家公司上班.们有15间店铺,其中不论那间的电路上短路就总是把总闸顶跳了,让其他业主很是不满,这问题老存在,经常跳闸,不知道有什么好的办法让断路器只切断有问题的线路不影响其他业主的正常供电.我们现在是通过一个总配电箱将3相4线制的电能分配到各间店铺的终端盒里或者叫小配电箱里,我们的总闸是200安的空开,各间店铺在总配电箱里都有一个20安空气短路器,然后到各间店铺里的小配电箱里还有一个总的断路器.就是不知道为什么一短路就把总闸顶跳了,真闹心.不知道有什么好的办法改进吗.让短路的线路不影响其他线路的工作.有谁也遇到这样的问题吗,望不吝赐教.
回答：我首先要问的是您们那里的总闸是不是200A的带漏电保护的空开？如果是的话，那您说的这个现象也就不奇怪了，可能不是其中哪一家短路而引起的总闸跳掉，而是哪一家有漏电现象而引起总闸跳掉的。我建议您可以去查一下，采用我下面所说的设备控制方法，就应该可以解决您说的问题了：1，您们那里的200A总电源三相四线空开应该选用“三相四线漏电保护自动断路器”（三相四线漏电保护空开），其漏电保护动作值一定要为100mA的；2，到各间的20A总电源空开应该选用“PVC漏电保护空开”，此空开的系列型号为C—45系列；其漏电保护动作值应该为30mA的。从此PVC空开出线端再接出各个分路空开到这家店铺的各个插座和照明线路上。3，如果要对各家店铺进行用电计量的，则在总电源空开出来的各家分路线上，到进入各家店铺的20A总电源空开之前，接入计量用的电度表。    采用以上三条的方法后，从您的200A总空开供出的电源到各家，当其中有一家短路或漏电时，应该是这一家的“PVC漏电保护空开”跳闸，不会关连到其他店家或总空开上，除非是在同一个时刻有多家“同时”短路或者是从您的总空开到各家空开的线路之间有短路或漏电，才能使总空开跳闸保护。