分类：生活-生活常识
问题：煤气阀的疑惑我家用一个煤气罐，本来是个单头的阀引一小截管再通过三 
我家用一个罐，本来是个单头的阀引一小截管再通过三叉口来分用到炉和热水器上，使用正常但总会有股漏煤气的味道。我检查了好像是阀那漏气，因此今天我就重新买了一个靓的（先锋牌）煤气阀换了上去（这个是直接带双头的），现在用就不会有漏煤气的味道，可就没原来旧的（那个单头）那个用起来火力旺，热水器调同样模式，新的那个阀水温都不够热，火力不够，煤气瓶还有气啊。怎么回事？怎么办？
回答：那是您新买的液化气减压阀不配套的原因。因为普通的燃气灶用的是出气流量为0.3的阀，而热水器是用的0.6的减压阀，您现在新买的肯定是买了燃气灶用的那类减压阀了，当然出气就不够，火力变小了。减压阀里面的那个弹簧是可以调整的，但不可以调得太多，而且您也必须是懂得阀的减压原理的人才会调出比较好的效果，所以最好不要自己调以免发生故障和危险（调得太多，即把里面弹簧往里紧得太多的话，有可能使用时的火头出现异常和浪费燃气），彻底解决的办法还是去重新买一个出气量是0.6的减压阀，这在阀的合格证和阀体上都应该有标示的。