分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相四线电能表怎么抄读(DT862
我想问一下三相四线电能表具体怎么抄表.是怎么计算的.和电流互感器大小有没有关系,如果有还和哪些有关系??????????谢谢大家.
回答：不管是哪种牌子的电度表(一般都是有功功率电能计量表),也不管是单相或者是三相三线或三相四线的,总之只要是电度表,在抄表记录时,都是读取本次有关读数(有的表可以显示有功、无功、峰值、谷值、平值等信息）后减去上次抄表时的读数，得出的差，即为本次的有关电能消耗量（度数，单位为KWh）。如果该电能表计量接有互感器的，那就要看互感器的变流比是多少了，一般的接电表一侧的称为二次侧，都是5A的，接供电线路（即输出）的，是称为“一次侧”它有各种不同大小的规格，比如有30、50、75、100、150、200、400、600----等多种额定值的，你看这个一次侧的数，除以二次侧的数后，就是互感器的变流比了，再将变流比乘以电表本次读数减去上次读数后的值，就是此次抄表的实际耗电量，比如，变流比为：一次侧是100的，则是20倍，那么如果抄表后减去上次的读数后的值为100，那乘以20，就是实际用电为2000KWh，也就是2000度，以此类推即可。