分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：对于三相四线的漏电开关,如\果只在下桩头接一个单相负载，那么这个? 
对于三相四线的漏电,如\果只在下桩头接一个单相负载，那么这个三相四线的开关会跳闸吗？还有就是这个三相四线开关的原理：比如在三相四线开关下面没有任何负载，如果零线掉在地上，它也会跳闸，对吗，他的原理是什么？是不是在零线和大地之间形成了电流所以跳闸？还有三相四线开关下的负载，如果三相电流不平衡，达到相应的电流差时，是不是会跳闸？还有三相四线开关，如果只接三相负载，会不会跳闸，我试过好像不会，但就不知道还有没有起到漏电保护的功能？
回答：1，三项四线漏电开关，如只接单项负载是不会跳闸的（如不漏电的话），
2，如零线接地，零线和地之间有电位的话会跳闸。
3，三项负载（如不漏电的话），不会跳闸。
其原理是：在进开关的四根线外套上一个互感器，如果任何一根线有漏电流，便会跳闸，三项开关，互感器内有三根线，不能接单项负载。该漏电流经放大控制托扣机构。