分类：生活-家居装修
问题：地暖是什么啊？如题所诉！ 
如题所诉！
回答：一、什么是即地板采暖，是一种新的采暖方式。 据了解，低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管，把地板加热到表面温度18至32摄氏度，均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。  与传统的采暖方式相比，地板采暖可以说有以下几个优势：  首先，房间温度分布均匀。采用地板采暖方式，由于是整个地板均匀散热，因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低，地面温度高于人的呼吸系统温度，给人以脚暖头凉的舒适感觉。  第二，有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖，一般出水温度在7摄氏度以上，但温度达到8度时就会产生灰尘团，使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流，给人一个清新、温暖、健康的环境。  第三，高效节能。由于采暖的辐射面大，相对要求的供水温度低，只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量从窗户散失掉影响采暖效果的缺点。  第四，节省空间。由于采暖管全部铺设在地板下，节省了放置采暖片的空间，方便室内装饰及家具的摆放二、地暖的制作注意事项：聚苯乙烯泡沫塑料板：密度：≥20kg/m3，厚度：≥20mm 铺设应平整，绝热层相互间接合应严密 卫生间等有潮湿气体侵入的地面，在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层 C15豆石混凝土： 豆石粒径：5～12mm 填充厚度：≥30mm 应保持平直，管间距的安装误差不应大于10mm 管道不应扭曲；弯曲管道时，圆弧的项部应加以限制，并用管卡进行固定，不得出现“死折” 埋设于填充层内的加热管不应有接头 直管段管卡间距宜为0.5～0.7m, 弯管段管卡间距宜为0.2～0.3m, 加热管密集部位，管间距小于100mm时，加热管外部应套柔性套管。 加热管出地面至分水器、集水器接口间的明装管段，外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150～200mm 地面面积超过30m2或边长超过6m时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不小于8mm 伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的下边缘 水平安装时，分水器安装在上，集水器安装在下，中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm 加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏 采用手动泵缓慢升压，升压过程中不得有渗漏