分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：需要安装多大的断路器？施工用电200KW（设备主要是电焊机）电压 
用电200KW（设备主要是电焊机）电压380V，三相四线的铝芯电缆185平方或者选择120平方铜芯电线，请问要安装多大电流的断路器？
回答：200KW负载线电流计算： 
I=P/1.732Ucosφ=2000000/（1.732*380*0.8）=200000/526.528=380A 
按照380A线电流应该选择120平方绝缘铜芯导线或者185平方铜芯电缆供电。
按照380A线电流应该选择400A或者600A的断路器，再根据具体情况调整脱扣器整定值。400A才可以满足380A的要求，600A才能满足启动电流的要求。
附：某线缆公司的电缆长期允许载流量表