分类：生活
问题：漏电断路器与电流动作断路器有什么不同一：什么是漏电断路器有什么特 
一：     什么是     漏电         有什么     特点     有什么     性能     有什么    用途     二：   什么是    剩余电流    动作断路器      有什么   特点    有什么   性能     有什么    用途      三：     漏电  断路器     与       剩余电流    动作断路器     有什么    不同 
回答：这个问题如果准确地回答，那就是：1，叫漏电断路器的，是根据此设备的性质、动作方式等来命名的，叫“剩余电流”动作断路器的，是根据电流在此设备中通过的形式和种类等来命名的；2，这两种不同叫法的设备实际上是同一类型的设备，甚至可以是同一个设备有这两种不同的叫法，也就是说，虽然叫法可以不同，但它们的“工作原理”或者是“工作方式”都是一样的；3，它们的工作原理是：当有电流通过时，电流从电源出来----线路的其中一条通路（某根线）----流入断路器（或穿过断路器的线路）----用电设备----流出断路器（或穿过断路器的线路）----到电源另一端。这样流入和流出断路器的电流强度相等，方向相反，断路器中的“零序线圈”（称为零序电流互感器）的二次侧就没有磁感应的电压信号产生，断路器不动作；4，它们的动作原理是，当线路中有漏电情况或者有触电情况发生时（被保护下方，即断路器输出端开始），电流情况除了上述的正常回路外，还有一路漏电电流（或者大于30mA的触电电流）从断路器出来后不再经过断路器而回到电源另一端了，而是经过漏电点（或者是人体触电）后直接经大地成为回路而回到电源；这样在漏电断路器的检测部分---零序线圈的二次侧就会由于“不平衡电流”的出现而感应出一个电压信号，这个信号经过放大后驱动漏电断路器的脱扣机构动作，实现对电路的保护。    从上面所说的原理等可以看出，所谓的“剩余电流”也就是指不经过断路器再到电源入端的“不平衡电流”，所以这两种叫法其实是一样的性质。