分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：在配电系统同时使用保护接地和保护接零行吗我们这里有一台630KV 
我们这里有一台630KVA的伏比1000伏的变压器供电，其中性点用导线与配电盘的接地母排相连、且母排与接地相连。
回答：不知道你这台变压器的二次侧用于什么负荷。变压器低压侧电压1000伏，我认为采用其中性点用导线与配电盘的接地母排相连、且母排与接地相连的接地方式不好。

我建议，二次侧中性点和大地绝缘（中性点端子不要引出来），低压供电系统采用三相三线制供电，所有电器设备的外壳采用接地保护。在低压配电室，安装漏电保护装置。

在煤矿井下660伏供电系统中大量采用这种供电的接地方式。

这种供电方式的优点是，当发生单相接地故障后，接地故障电流很小，如果漏电保护在单相接地故障发生时失灵，也不会对人员和设备造成多大危害和损失，还能带故障继续供电，所以比较安全，在井下，可大大降低电火花引燃瓦斯爆炸的危险。

为了提高漏电保护装置的灵敏性，有的选择变压器二次侧中性点经阻抗和大地连接，但是低压供电系统仍然采用中性点与大地绝缘。其中，变压器二次侧中性点接地阻抗需要经过计算来取值，以便和漏电保护装置匹配。本人在工作中没采用过，具体怎么计算需要查阅一些资料，在此暂时不好详细说明。

上述解答希望对你有用。