分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：测量论文 
测量
回答：一、 仪器选择 索佳32Ⅱ型水准仪； 苏州一光DT102C型正像电子经纬仪； 拓普康GTS-332N型全站仪； 测量仪器实行专人负责，对测量仪器进行定期检验，加强日常维护、使用和保管，有检查记录，使用仪器时，测量不得离开仪器，将仪器置于仪器柜内，仪器柜必须干燥、无尘土，经常擦拭保养仪器，并记使用情况。 二、 基础测量计划和方案 1. 工程施工测量依据是根据南宁市勘测院及甲方定位提供的平面控制点和高程控制点，现场已进行桩点移交手续，共同进行桩点具体位置的确认。我方在桩点移交后已进行引测和复核桩点工作。 2. 了解设计意图，掌握工程总体布局、工程特点、施工部署、进度情况、周围环境、现场地形、定位依据、定位条件、做好内业计算工作。 3. 建立场地平面控制网和标高控制网，做好控制桩和明显标记，妥善保护，进行复核和检查。 4. 对每栋楼施测控制线，书面移交给分包单位（劳务队伍），对控制线要求有明显标记，桩位明显，最好要混凝土保护桩点。 5. 对于目前场地的测量方案：由于现场交叉施工影响，场地内桩点易被破坏，因此只能把桩点用全站仪引测到经四路边，然后再恢复到工作面上进行施测。现场泥土在太阳和下雨之间受变形影响较大，工作面上的桩点要经常进行检查和复核，要是桩点检查和复核时超出限差范围时，就要进行桩点的重新施测。 三、 主体测量计划和方案 1. 标高传递 ① 首先根据南宁市勘测院提供的水准基点，用水准仪引测定出现场的标高控制点，布设在施工现场周边稳定的建筑或构筑物上，并利用标高控制点进行地下部分施工过程中的标高施测控制。 ② 利用标高控制点，用水准仪精确测定出标高引测点在建筑物边柱或外墙上。选几点较方便向丈量的点作为±0.000以上层的起始标高引测点，标高测点的相对标高均统一采用+0.500M。 ③ ±0.00层以上的标高引测采用30m钢尺向上引测，引测时，用钢尺沿铅直方向从标高引测点向上量至施工层，定出本施工层的标高点，然后将水准仪架设在施工层上，以引测上来的两点标高，一点作后视，一点作校核，进行抄平，施测出其中各点以作为施工的依据。为方便记忆和施工，每层的标高均测定出本施工层的结构楼面标高的+0.500M，今后各施工层均用此进行引测。 2. 轴线测设 ① 根据现场实际情况建立轴线平面控制网，选择有代表性的纵、横线形成方格控制网作为建筑物轴线的依据。 ② 在施工层楼板砼浇捣完毕后，用垂直仪向上投测，将经纬仪分别架设在各主轴线（代用轴线）控制点上，照准各相应的轴线后视点，将轴线投测至楼板边缘或柱顶上。同法倒镜在楼板边缘或柱顶上标出一点，前后正、倒镜点位置一致，若误差在允许范围以内时，测取其中点。纵横主轴线投测至施工层上面后，在将经纬仪假设在楼面上，用正倒镜法，将投测在楼板或柱顶上的各轴线的对应点连成一线，并在楼板面上弹上墨线，依次作为基线，其余轴线依次为准绳，根据设计图上的标注的尺寸，用钢尺丈量出来。 ③ 在投测轴线的过程中，各主控制线校核线闭合误差在允许范围时，即说明投测的轴线时正确的。若超过允许误差范围时，必须查明原因，进行重测，以保证轴线投测的精度达到规范的要求。 四、 建筑物沉降观测： 对于设计图纸要求进行变形沉降观测的，必须按要求设置沉降 观测点，但为了确保质量控制力度，我们将在建筑物的外增大脚处设置施工临时沉降观测点。 观测时间要求： 施工期间：第一层楼板结构施工完毕进行第一次；以后每一层进行一次，主体结构施工完毕进行一次；竣工时再观测一次。 五、测量质量保证措施 1. 测量控制的目的 为了在施工过程中有效、准确地控制建筑物的轴线、标高、垂直度情况，确保建筑物的垂直度、标高、几何尺寸符合规范规定和设计要求。 2.测量控制的要求 ① 测量过程中提供的各项数据必须真实准确。 ② 测量的全过程必须如实记录各项数据。 ③ 测量误差必须控制在以下范围内： 控制轴线：1/7000（＞20m）、±3㎜（≤20m） 结构控制线相对于轴线：≤±3㎜ 标高：＜±5㎜ 垂直度：层高≤±3㎜，全高1/1000且≤±20㎜ 3. 标高施测中的注意事项 ① 施测标高时，应尽量做到前后视距等长，以减少误差。 ② 所用的钢尺须经过检查，量高差时，尺身应铅直并用标准拉力。 ③ 后视点和校核点的误差值应控制在2㎜以内，并进行平差取中数，各抄平点的最大误差不大于3㎜。 ④ 当高差超过一整条钢尺，应精确测定第二条起始标高引测线，作为向上引测的依据，防止误差积累。 4. 轴线测设中的注意事项 ① 各主控制轴线点和各轴线内的两对应点应可通视，减少后视通视不佳引起测角过大而造成的引测误差。 ② 各主控制线校核线应闭合，或误差在允许范围内，否则应重新复核，查明原因。 ③ 所用测量仪器要定期校验校正，架设仪器时一定要严格对中、水平，仪器投测者和定点者使用对讲机联系。 5. 公司设专职测量组，负责工程的测量工作，测量员在现场各分项工长领导安排下进行测量工作，测量前，各分项工长必须对测量员进行技术交底，提出测量的目的和要求，并对测量员的测量结果进行复核，测量完成后，测量员要向工长说明清楚测量结果，严格控制标高、轴线。