分类：生活-家居装修
问题：请教！14楼卫生间好臭，怎么办？装了个柱盆，座便器，浴缸未装（下 
装了个柱盆，座便器，浴缸未装（下水口封住），间不知哪儿没封好，好臭，没办法
回答：卫生间泛臭的管道有：洗手盆下水管、地漏、大便器排污管、浴缸排污管；从你反映的情况看：
1.浴缸未装，下水已封，可以排除浴缸排污管有问题；
2.地漏：现在很多人用的是不锈钢防臭地漏，水封深度不够；
3.洗手盆下水管：有无S形存水弯？排水管与原预留的管道接口有无密封？
4.坐便器：冲完水后是否有少量存水？若无存水存水，肯定泛臭。原因可能有三：其一，水箱自动加水管未装好；其二，坐便器自身存水弯破损；其三，楼顶卫生间排气管被人封死。
建议你自己从上述几点细查，或者找管理处有经验一点的维修工从上述几处检查。问题很容易解决。