分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：用电设备共360千瓦,要多大平方的电线 
用电设备共360千瓦,要多大平方的电线
回答：你这可能是总装机容量，而非单台或几台用电设备，也不是计算负荷？另外，是否都是380V的三相设备？是什么性质的？工作性质又如何？敷设方式如何？是分几路供电？...。这些都需要知道才可以选择。
为了简化回答，简单地假设，若主要是两台380V三相电机设备，采用两路电缆分别供电，明敷设方式，两个配电箱，每个箱总开关选
400A的，每根电缆选交联电力电缆YJV 3*185+2*95 mm2（不含PE地线，4芯则是3*185+1*95 ）。若实际不是上述，考虑需要系数、同时系数，或利用系数，计算负荷较小，则可能可减小一档，各用1根
YJV 3*150+2*70。但是注意，若用VV或BV等电缆，线规要比YJV 放大一档。