分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电动执行器选型调试后对密封有哪些要求？ 
电动执行器选型调试后对密封有哪些要求？
回答：    电动执行器选型调试前，所有与外壳防护相关的部位都经过了严格的检验，并保证是能完全满足防护要求的，用户因电动执行器调试或维修或某种需要而打开下述部位：
1、控制箱罩 2、接线箱罩 3、出线箱罩
打开后，用户必须保证以下操作：
1、电动执行器选型调试或维修或进行的某种需要的操作过程中，电动执行器已不具备原有防护功能，用户应保证其不受雨雪、冰雹、潮气、尘土等不利因素的侵袭。
2、操作完成后，盖罩或拧紧出线部套时，用户应保证打开过的部位内腔中未遗留任何可能导致防护性能下降的不利因素，如水、尘土、严重的潮气等。
3、操作完成，盖罩后，用户应保证拧紧箱罩上的所有紧固螺钉及其平垫圈和弹簧垫圈，不得有任何遗漏或松动现象，同时，用户应保证箱罩与箱体部位起密封作用的橡胶密封圈未受任何损伤，并涂上密封胶后按原样安装。
4、电缆从出线部套中穿出后，用户应保证拧紧螺母，以确保密封，压紧螺母与箱体间螺纹密封须有聚四氟乙烯，同时，电缆与压紧螺母内孔间须涂抹密封胶（如609等）。
5、其它部位如开度窗或现场按钮等，因某种原因打开并重新安装后，用户应保证未对密封造成任何不利影响。