分类：生活-家居装修
问题：有问题我住的楼房下水道不太畅通，当楼上冲水时，我们的下水道总会有 
我住的下水道不太畅通，当楼上冲水时，我们的下水道总会有咕咚咚的水声，更有甚者水都会从坑里往外溅，以前找人捅过，只是有点好转，并未彻底解决问题。我发现，现在有些宾馆的卫生间的便盆带有个盖子隔开，这样就看不见下水道的水了，我想这样很好。我要问的是，这种便盆用在我家能不能解决下水道的水溅起来的问题，对这个厕所我真是烦透了，请问有谁知道，告诉我如何办，我将不胜感激。谢谢！
回答：根据你所描述的情况，我分析问题可能出在顶楼！有可能你这个单元的顶楼主人在时，为了卫生间的整体美观，把原来建筑设计、施工好了的那根路过他家、直径110cm的PVC管子给锯了。那根管子路过他家后虽然不再有排污水的功能，但它还具备通气功能的。该管子由地下化粪池--1、2-----6、7楼---顶层平台上，每一户的马桶下水管都与其相通。正常情况下，任何楼层的马桶使用冲水后，由于大气压力的作用，污水能顺利的倾泻到化粪池的，而其管道内的空气将通过顶层平台上的排气管排出，（包括化粪池内被冲水后所带来的气体）。如果排气管被破坏（封闭），楼上住户的马桶使用冲水后，其管道内的空气只能通过其他用户马桶下的管道排出来了。因此，会产生“水都会从坑里往外溅”、“有咕咚咚的水声”、“楼房下水道不太畅通”、家里卫生间也会有阴森森的异常气味。建议你设法到顶楼的邻居家里去（参观）侦察一下，先不要讲明白，看了再说。如果是被改造了，则可要求其恢复。不行，可去物业、城管.......。    如果我所分析正确的话，请回个信息给我。这个问题我也在实践当中。但愿是对的。    愿你早日有个好心情！！