分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：装配电工知识知道负载功率，比如一工厂总功率是45000KW，如何 
知道负载功率，比如一工厂总功率是45000KW，如何配制总开关的大小，总开关的选择要注意什么事项，还有如何配至电线，也就是说45000KW的功率需要多大的电线，当然是三相5线制的。还有就是关于判断电线的大小知道它的工作能力，比如：某功率是8000W，要配多大的线，要配多大的漏电开关，如何算出这些数据的。还有就是1MM的铜芯电线安全载流量怎么算，2MM的铜芯电线又是怎么算，3MM.......，4MM....，...他们在三相和单相用电中的电流又是怎么算。知道的请回答下，不知道的不要误人子弟，关系前程的问题
回答：建议找本电工手册来查，记录如何来的数据，做什么都有依据，这样你也学会好多东西，我们也不会误人子弟。
还有做事要细心，45000KW可是不小了，这么重的担子敢交给你？45KW吧。
告你经验算法，3相的设备1个KW，2个安培，某机械功率是8000W，那么正常是16A，启动要7倍左右的电流。
一条线路有3个7.5KW的电机只要留出1台的启动电流就可以了，但要求不能同时启动，那么15A*（7+1+1）=135A  配150A的开关，但一定要正货。接1台7.5KW电机用2.5-3平方毫米的线塌实一些，2平方毫米的也马马虎虎可以混。
架空铜线每平方毫米（不是线直径）大约过18-20安培电流，穿铁管要打6折。埋地还要继续打折。一般容量用大些，不会出问题，电阻小还会省电费。单相2.2KW约10A电流。
零线可以细，地线更可以细。