分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：用电设备的功率和导线的选择是怎么计算的 
用电设备的功率和导线的选择是怎么计算的
回答：一般是知道用电设备的功率，选择导线。

首先要计算线电流，根据三相功率的公式 ：P=1.732UIcosφ 可推出：I=P/（1.732Ucosφ）

如果是电动机，还要考虑启动电流，电机的启动电流比额定工作电流大，一般是额定电流的4~7倍，但是时间不是很长，常常取工作电流的1.3到1.7倍。
如果电机台数多，不是同时使用，还要考虑使用系数，因为你的所有电器不是同时使用，同时使用的可能多就得大，只一台电机就取1。

计算出了电流后，还要确定导线的种类、导线的敷设环境和方式，再根据导线允许载流量表和计算电流选择导线截面积。