分类：生活
问题：三相电机断相保护的问题三相电经常因为超负荷而出现保险丝烧断一相, 
三相电经常因为超负荷而出现丝烧断一相,而这时如果三相电机的闸刀没拉下,就容易出现烧坏电机的现象.有没有这么一种东西:接在三相电表的电源引出线上,当电源出现断相时能够自动切断电源的全部三相,从而起到保护接在后面的三相电机的作用?
回答：电机过负荷烧保险，说明主回路三相电源保险配小了，一般对于单台电机选取保险应按电机额定电流的1.5-2.5倍选取。但是现在一般主回路都不用保险了，保险的作用主要是起短路作用，而是使用三相空气开关（断路器）它即起到短路保护作用又起到过载保护作用，当出现了故障它立即切断三相电源，不至于烧电机，他的选取应按照大于或等于电机额定电流来选取。另外电机再加装带短路保护的热继电器，电机的保护就大大提高了，的一说是万无一失。