分类：生活
问题：接地变和电力变压器有什么区别啊？ 
回答：你好接地在电力系统中是属于保护设备。它的作用：我国大多10kV的电压系统，均采用中性点不接地运行方式，以提高供电的可靠性；但随着系统的增大（变压器容量及出线的增多），当发生单相接地时，接地电容电流会很大，可能造成“弧光接地过电压”，伤害设备绝缘，造成设备损坏事故，为此人们想出了在中性点加装“消弧线圈”，当发生单相接地时，用消弧线圈的电感电流来平衡接地点的电容电流，避免形成弧光接地过电压。 但我国电力系统中的电力变压器10kV绕组大多是角形接线，没有中性点，致使消弧线圈没有办法安装；于是人们设计了“接地变压器”，接地变压器就是一个“星形”接线的变压器，通过这个星形接线的变压器，人造了一个“中性点”，就使消弧线圈能够接到这个人造中性点上，解决了10kV电压系统没有中性点的问题。 所以说，接地变压器就是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的，有中性点引出的变压器。它是为电力系统的安全而设置的。电力变压器在电力系统中是属于电能传输设备，它的作用：主要作用是变换电压，以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经电力变压器升压后，线路传输的电流减小,可以减少线路损耗，提高送电经济性，达到远距离送电的目的，而降压则能满足各级使用电压的用户需要。