分类：生活
问题：加热炉应采取哪些防火措施？ 
回答：加热炉内有大量的油品或油品蒸汽，炉管外存在明火，极易发生火灾爆炸事故。为严防火灾爆炸，加热炉应选用合格的材料，结构应避免热胀冷缩时产生应力集中现象，炉内管线安排应防止产生气堵现象，炉体应设防爆门，便于泄压，以防炉膛内发生爆炸时造成损坏； 使用可燃气体作燃料加热炉， 当燃料气的压力≤2 大气压且无低压保护仪表时，必须在燃料调节阀与炉体之间设置阻火器，防止燃料系统回火。

应设置分液罐，分液罐内分出的冷凝气宜放在有关容器内，或排放到安全地点； 使用可燃气体作燃料的加热炉膛内，应设置“常明灯”，“ 常明灯”使用的可燃气体应由燃料气调节阀门应设在发生事故时便于接近和操作的地方。