分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：变压器能否过负荷运行 
能否过负荷运行
回答：你好！是可以过负荷运行的。变压器的运行方式－负载状态，按照《电力变压器运行规程》(DL/T 572—95)的规定：变压器负载状态的分类：正常周期性负载；长期急救周期性负载；短期急救负载。共三类。正常周期性负载的运行：  1 、变压器在额定使用条件下，全年可按额定电流运行。  2 、变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下，周期性地超额定电流运行。  3 、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时，不宜超额定电流运行。  4、 正常周期性负载运行方式下，超额定电流运行时，允许的负载系数K2和时间，可按负载导则的方法之一确定：长期急救周期性负载的运行：  1、长期急救周期性负载下运行时，将在不同程度上缩短变压器的寿命，应尽量减少出现这种运行方式的机会；必须采用时，应尽量缩短超额定电流运行的时间，降低超额定电流的倍数，有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。  2、当变压器有较严重的缺陷(如冷却系统不正常，严重漏油，有局部过热现象，油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时，不宜超额定电流运行。  3、长期急救周期性负载运行时，平均相对老化率可大于1甚至远大于1。在长期急救周期性负载下运行期间，应有负载电流记录，并计算该运行期间的平均相对老化率。短期急救负载的运行：  1、短期急救负载下运行，相对老化率远大于1，绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时，应投入包括备用在内的全部冷却器(制造厂另有规定的除外)，并尽量压缩负载、减少时间，一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时，不宜超额定电流运行。详细可查看《电力变压器运行规程》(DL/T 572—95)