分类：生活
问题：室内消火栓应符合哪些要求? 
回答：(1)设有消防给水的建筑物，其各层(无可燃物设备除外)均应设置消火栓。  (2)消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时，且体积小于或等于5000m。的库房，可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。    (3)消防电梯前室应设室内消火栓。    (4)室内消火栓应设在明显易于取用的地点。栓口离地面高度为1．1m，其出水方向宜向上或与设置消火栓的墙面成90。角。    (5)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。    (6)室内消火栓的间距应由计算确定。甲、乙类厂房室内消火栓的间距不应超过30m，其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同建筑物专采用统一规格的消火栓、水枪和水带每根长度(水带长不应超过25m)。    (7)设有室内消火栓的建筑，如为平屋顶时，宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。    (8)室内消火栓的直径不应小于所配备的水带的直径。在一般情况下，当流量小于3I，／s时，可采用直径为50mm的消火栓，13～16mm的水枪喷嘴。当流量大于3I。／s时，宜采用直径为65mm的消火栓，19mm的水枪喷嘴。室内双出口消火栓直径不应小于65mm。    (9)室内消火栓口处的静水压力应不超过80mH。()(1mHz()一lOkPa)，如超过80mH。水柱时，应采用分压给水系统，消火栓栓口处的出水压力超过50mH。()水柱时，应有减压设施。