分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相功率怎么算单相电流比如说机器上标三相功率10千瓦，怎么算单相 
比如说机器上标三相功率10千瓦，怎么算单相电流是多少。
回答：你的意思我理解为：三相10KW的电动机，怎么计算每相导线上的线电流。

如果我没有理解错，就应该根据三相功率的公式来计算线电流。

P=1.732*380*I*0.75 
式中：
P是三相功率
1.732是根号3
380 是三相线电压
I是三相线电流
0.75是功率因素，这里功率因素取的是0.75 ，如果功率因素取0.8或者0.9，计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。

按10kW计算： 

I=10kW/(1.732*380*0.75) 
=10kW/493.62 
=20.3 A 

三相电机必须是三相电源，10KW电动机工作时，三根电源线上的工作电流都是20.3 A 

实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电流。