分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：各位前辈好！三相机械式电度表，经互感器接好后（A.B.C三相K2? 
各位前辈好！三械式电度表，经互感器接好后（A.B.C三相K2都没有串接和接地），运行正常。过几个小时后，电度表反转注：电度表是华立3×1.5～6A刚买新的，互感器是正泰200/5
回答：互感器到电度表的接线有接反的,断开两路(断开的互感器线圈要短路)留一路分别观察,有反转的,把两线对调。