分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：漏电断路器与空气开关有哪些不同点？ 
漏电断路器与空气有哪些不同点？
回答：    漏电断路器开关的正确称谓为剩余电流保护设备(以下简称RCD)，是一种具有格外保护功用（漏电保护）的空气。它所检测的是剩余电流，即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其间包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此，RCD的整定值，也即其额行动电流IΔn，只需躲开正常泄露电流值即可。
    空气开关是我们平常的熟称，它正确的称谓叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的，即额定作业电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功用的、可以在额定电压和额定作业电流情况下堵截和接通电路的开关设备。它的保护功用的类型及保护办法由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。