分类：生活-家居装修
问题：用PVC套管将电线在一楼(新楼阳台离地50CM)阳台地砖下走可以? 
偶是一楼(新楼)想在阳台地面砖下用P套管埋设电线,阳台离地有半米高,还想在地板下用PVC套管埋设电线,可电工说一楼潮时间长要短路,请各位大虾支招?谢了!!!
回答：你这样做是没问题的，从规范要求你有两点非常重要：
   1.如单回路可用15mm线管（或用20mm线管）连接紧密，管口光滑，护口齐全，线管弯曲无明显折皱（镀锌铁管须油漆防腐完整）；暗配管保护层应大于15mm。线盒设置正确，固定可靠。尽可能不在地面上接管及接头。
    2. 在线盒内导线应有余地，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好；插座、开关应严格按设计位置进行安装（所有铁管跨接地，接驳处，要求涂防锈漆） ；穿管导线的总截面，不应超过管内截面的40%，所有的BV电线接头用焊锡，并用防水胶布外缠。
    只要套管和线头接时挂锡包好绝缘，就是管内有点水分都不要紧！