分类：电脑/网络-互联网-上网帮助
问题：为什么iask里明明有的书却搜不到？如题 
如题
回答：城市管道安装的要求  1)高压和中压A燃气管道，应采用钢管；中压B和低压燃气管道，宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时，应符合有关标准的规定。 2)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。  地下燃气管道与建筑物，构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于有关规定。  3)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求：  埋设在车行道下时，不得小于0．9m；埋设在非车行道下时，不得小于0．6m；埋设在庭院时，不得小于0．3m；埋设在水田下时，不得小于0．8m(当采取行之有效的防护措施后，上述规定均可适当降低)。  4)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时，必须采取防护措施。  5)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表1K417011—1中燃气管道与该构筑物的水平距离。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。  6)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求：  ①穿越铁路和高速公路的燃气管道，其外应加套管，并提高绝缘防腐等级。  ②穿越铁路的燃气管道的套管，应符合下列要求：  ●  套管埋设的深度：铁路轨道至套管顶不应小于1．20m，并应符合铁路管理部门的要求；●  套管宜采用钢管或钢筋混凝土管；  ●  套管内径应比燃气管道外径大100mm以上；  ●  套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管；  ●  套管端部距路堤坡角外距离不应小于2．Om。  ③燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内；穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟，应符合下列要求：  ●  套管内径应比燃气管道外径大100mm以上，套管或地沟两端应密封，在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管；  ●  套管端部距电车道边轨不应小于2．Om；距道路边缘不应小于1．Om。  ●  燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。  7)燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利用道路桥梁跨越河流，并应符合下列要求：  ①利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0．4MPa；  ②当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时，必须采取安全防护措施；  ③燃气管道随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施：  ●  敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100％无损探伤；  ●  跨越通航河流的燃气管道管底标高，应符合通航净空的要求，管架外侧应设置护桩；  ●  在确定管道位置时，应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距；  ●  管道应设置必要的补偿和减震措施；  ●  过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用450形式；  ●  对管道应做较高等级的防腐保护。  对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。  8)燃气管道穿越河底时，应符合下列要求：  ①燃气管道宜采用钢管；  ②燃气管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定，对不通航河流不应小于0．5m；对通航的河流不应小于1．Om，还应考虑疏浚和投锚深度；  ③稳管措施应根据计算确定；  ④在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志；  ⑤燃气管道对接安装引起的误差不得大于30，否则应设置弯管，次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。