分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电容式电压互感器前面需要熔丝保护吗?35kV变电所俩回进线，要做 
35kV变电所俩回进线，要做备自投用，想请教线路上的电容式电压互感器前面是否需要熔丝保护？谢谢。
回答：你好！电压互感器的高压熔断器保护范围：电压互感器一般经隔离开关和高压熔断器接入母线。在110kV及以上的中，由于相应的电压互感器采用单相串级绝缘，绝缘裕度大，并且这种系统多为中性点直接接地系统，每相设备不能长期承受线电压，也不允许接地，所以110kV及以上系统中的电压互感器一次侧不装熔断器，而经过隔离开关直接与母线相连；10kV及以下配电系统，由于高压熔断器完全可满足系统运行要求，电压互感器可以直接通过隔离刀闸和高压熔断器与母线连接。电压互感器的高压熔断器保护范围为：电压互感器内部故障（相间、匝间短路等）或电压互感器与电网连接线的短路故障。　　　　当电压互感器内部故障或与电网连接线发生短路时，高压熔断器熔断，切断故障点或将电压互感器与故障源隔离，从而缩小故障范围，保护设备的安全。但是高压熔断器不是用来保护电压互感器过载的。当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源，以便限制故障的影响。10kV－35kV高压熔断器均采用尽可能小的额定电流，一般为0.5A－1A的高压熔断器。因此保护电压互感器的高压熔断器只须按工作电压与开断能力来选择。选择熔断器不能仅靠额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。原上海地区10kV选用1A，35kV选用2A。RN2和RN4型额定电流均为0.5A，为保护电压互感器的专用熔断器。RW10－35/0.5型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。35kV高压熔断器一般采用在母线PT与母线的连接端。在线路上的电压互感器是不采用高压熔断器的。