分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：耐腐蚀离心泵使用注意哪些事项 
耐腐蚀离心泵使用注意哪些事项
回答：近年来泵的运转环境有很大改善，但仍有相当数量的耐腐蚀离心泵是在环境低劣的情况下运转，无论是运转环境好与坏都应进行经常擦试，改善环境和保持泵及其附属设备的清洁，特别是在低劣环境下运转的泵更应注意。泵在正常运转时，即使是自动化程度较高不需要监控的泵，至少每班要做一、二次检查，这是早期发现异常现象的重要之一，此外，根据需要还应做定期巡回检查。日常检查内容如表，对有些耐腐蚀离心泵可根据使用说明书适当取舍。　在日常检查中，除充分运行控制，测试仪表外，还要发挥人的主观能动作用，要象中医师诊病“望、闻、问、切”那样检查泵的异常现象。“望”就是看，看一看各部仪表指示压力、流量、温度、电流、电压是否正常，泵的各部件有否变形、变色、变样以及有无泄漏，有无堵塞等;“闻”就是利用嗅觉，闻闻有否异常味道，液态烃、汽油、苯等泄漏的嗅味，设备油漆、胶皮等绝缘烤焦的糊巴味等;“问”就是听，听听转动部分的声音，有无异常声响，如水击声、摩擦声、撞击声、涡流声、折断声等;“切”就是摸，摸摸有无过热、振动等。只有这样发挥操作员的作用，在各种测试仪表、仪器的帮助下，才能把日常检查做好，早期发现异常现象，防患于未然。