分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电力的问题,为什么投入补偿电容越多功率因数越低呢?315的变压器 
315的,手动投入电容组,每多投一组,功率因数就降低一次,知道的,专业的师傅麻烦给说说! 谢谢! 急急急急!!!!!
回答：①你说的现象称为：过投。手动投切时，一般功率因数应控制在0.95--0.98左右就比较合理。
②“变压器现在用电很少,被供电局罚款”是因有一个基本的“铁损”造成的电费过高。（就是说，“铁损”是安照用户变压器额定容量定额收取的。当你的用电量太少时，供电部门要把额定的“铁损”即基本损耗记入电费，这样平均每度电的电费就要高一点。当然，用电正常时基本损耗“铁损”也是要收的，只不过平均每度电的电费要低一点）