分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：新装修的房子总是跳闸我家刚刚装好的房子，家里还没上电器，分闸不跳 
我家刚刚装好的房子，家里还没上，分闸不跳，总闸老是跳，有的时候一个小时能跳2次。不是推上开关马上就跳的那种，过一会才跳。这是为什么呢?
回答：断开所有分闸，看总闸是否还跳，如果依旧，检查总闸到各分闸间线路是否漏电或短路。如果好了，再把分闸逐把接通，接一把观察一段时间，确认总闸不跳了再接通另一把，这样把能引起总闸跳闸的线路逐步缩少范围，找出有问题的地方。现在家装都排暗线，施工时不规范会带来意想不到的麻烦的。
另外，还有可能是开关质量问题，装配不好的空气开关或是曾多次跳闸的开关会出现不容易保持接通状态的现象，别用了“西贝”货。
如果分开关用的都带漏电保护，分路线路漏电可能性不大，要短路的话也应跳闸了，看来是总开关质量问题的可能大一些，那是机械故障，与用电与否无关。把你的总开关电源进线断开后再看看没电时开关是否还会自己掉下？