分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电力变压器的选择我公司从节能的角度考虑，打算淘汰旧的变压器，原变 
我公司从的角度考虑，打算淘汰旧的变压器，原变压器为10KV：400V/2500KVA的，正常生产时低压负载侧的电流表指示最高1200A左右，生产线有几台100KW左右没有降压启动的电机，请教新变压器选多大容量的够用？什么系列的不算淘汰型号。我自己算了下，大家看下对不？1200A*400V*1.732*80%（效率）=1039KVA直接启动大电机要留多少余量？不知道如何计算。考虑到以后设备改造可能增加用电量选用1600KVA的应该够用吧？用两台变压器并联有什么好处？
回答：你公司原使用的变压器2500KVA已经冗余很多了，如果是2500KVA，最大输出电流可以达到3600A，完全大于你们需要的1500A。
如果是我，我不使用单台变压器，而使用1600KVA+1000KVA,（可输出2304A+1440A）作为主备使用，平时将生产负载挂在1600KVA下，办公及照明需要等，用1000KVA。如果1600KVA检修或者故障，可以切换到1000KVA下限制办公或部分生产临时使用。当然，条件好可以使用1600KVA+1600KVA。
变压器可以自行采购，但是安装必须是由电业局完成。不过不建议用户自己采购，因为采购是块肥肉，非电业局采购的变压器，电业局不一定认同，也不一定会给用户安装，即使安装了在验收时也会麻烦。当然，不同地区或许会有不一样的规则。不过建议还是用户指定型号及品牌，由电业局采购和安装。
我公司去年8月份更换变压器就是这样做的。我们使用的是施奈德的产品。