分类：生活-家居装修
问题：一个双控灯怎么穿线？两边的一位双控开关怎么接？ 
一个双控灯怎么穿线？两边的一位双控怎么接？
回答：1、关掉总闸刀开关。 2、线准备两个双控开关（每个双控开关都有上、下、右，三个触点）；一捆红色的电线，作火线用；一捆蓝色的电线，作零线用，一捆绿色的电线，作控制线用。 3、首先，打开这两个开关的开关盒，把两个开关按正常位置和高度安装到墙上，用两根将两个双控开关的上、下触点用两根绿色的电线相连，连接时，两个开关正面放置，上触点连接上触点，下触点连接下触点做成来回控制线。 4、用一条红色的电线，连接楼下的那个开关的右触点（如果楼下的那个开关左边带插座，那么这条电线可以改用褐色或黑色的电线），检查电线没有相碰即盖上这个开关盒的外盖，再把这条电线连接到卡口灯头的其中一个接线柱（或者是螺口灯头的中心接线柱），再用一条蓝色的电线连接卡口灯头的另一端（或者是螺口灯头的螺纹套筒）。 5、将刚才连接好灯头的那条蓝色的电线的末端连接到零线。 6、取出一条红色的电线，连接到楼上的那个开关的右触点，如果你是新手，并且你第一次连接这种开关电路，那么我建议你在这条红色电线的连接端接上一段10厘米的丝，再把保险丝的另一端连接到那个开关的右触点，那么你就把这条红色电线连接到火线。电路完整。 7、确保刚才连接的那条保险丝连接牢固，小心地合上闸刀开关……如果你看见那条保险丝熔断、电线起火花或者听到爆破声，你就要马上关断总闸刀开关，然而当你发现总闸刀开关自动断开，你也不要强硬合上，因为这是一种短路保护的现象。这时你应该重新检查电路的连接。要是没有异常的情况，那么，你就先关掉总闸刀开关（这个很重要），再撤走刚才接的那条保险丝，检查电线没有相碰即盖上这个开关盒的外盖，最后把这条红色的电线正式连接到火线去。那么整个安装操作完成。