分类：电脑/网络-互联网-上网帮助
问题：建筑工程质量检验评定标准 
回答：建筑工程质量检验评定标准　　根据原国家建委(79)建发施字第168号文和原城乡建设环境保护部(85)城科字第293号通知，由原城乡建设环境保护部组织修订的《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等六项验评标准，已经有关部门会审，现批准为国家标准，自一九八九年九月一日起施行。原国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》(建筑工程)TJ301—74、《建筑安装工程质量检验评定标准》(管道工程)TJ302—74、《建筑安装工程质量检验评定标准》(电气工程)TJ303—75、《建筑安装工程质量检验评定标准》(通风工程)TJ304—74和《建筑安装工程质量检验评定标准》(通用机械设备安装工程)TJ305—75中的有关电梯部分的条文同时废止。　　现批准的六项验评标准由建设部建设监理司负责管理，其每项的名称、编号及解释单位如下：　　一、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88，其具体解释等工作由中国建筑研究院负责。　　二、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88，其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。　　三、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302—88，其具体解释等工作由沈阳市建筑工程管理局负责。　　四、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88，其具体解释等工作由浙江省建筑工程总公司工业设备安装公司负责。　　五、《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304—88，其具体解释等工作由上海市工业设备安装公司负责。　　六、《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310—88，其具体解释等工作由北京市设备安装工程公司负责。　　以上六项验评标准的出版发行由中国建筑工业出版社负责。　　中华人民共和国建设部　　一九八八年十一月五日　　修订说明　　本标准是根据原国家建委(79)建发施字第168号文和原城乡建设部(85)城科字第293号通知的要求，由中国建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司、北京市住宅建设总公司、陕西省建筑工程总公司、山西省建筑工程总公司、哈尔滨建筑工程学院、江苏省建筑工程总公司、上海市基础工程公司、湖北省建筑工程总公司、四川省建筑工程总公司和辽宁省建设厅建筑标准化办公室等单位组成修订组，对《建筑安装工程质量检验评定标准》(建筑工程)(TJ301—74)进行修订，修订后定名为《建筑工程质量检验评定标准》。　　在本标准修订过程中，对原标准的执行情况作了广泛的调查，综合分析了各方面的意见。保留了原标准的一些规定，修改了一些条文，并充实了新的内容。对评定分项工程质量的基本项目，尽可能提出具体的定量指标，以便较明确划分“合格”和“优良”等级，突出了其在分项工程质量检验评定中的地位。　　本标准共分十二章五十九节和两个附录，主要内容包括地基与基础、主体、楼地面、门窗、装饰和屋面等六个分部工程所含的主要分项工程。　　对每个分项工程的检验评定项目、检查数量、检验方法都做了规定。在修订过程中，曾多次征求各地区以及各有关部门的意见，并在一些地区做了试用。最后经全国审查会议审查定稿。　　在执行本标准时，请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院，以便今后修订时参考。　　建设部建设监理司　　1988年10月24日第一章　总则　　第1.0.1条为统一建筑工程质量检验评定方法，促进企业加强管理，确保工程质量，特制订本标准。　　第1.0.2条本标准适用于工业与民用建筑工程质量的检验和评定。　　第1.0.3条本标准的主要指标和要求是根据国家颁发的有关建筑工程施工及验收规范的规定提出的。在执行本标准的同时，尚应遵守《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88的规定。　　第二章　土方与爆破工程　　第2.0.1条本章适用于工业与民用建筑中土方与爆破工程的质量检验和评定。　　第2.0.2条本章的主要指标和要求是根据国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83(以下简称施工规范)的规定提出的。　　第一节　土方工程　　第2.1.1条本节适用于柱基、基坑、基槽和管沟的开挖与回填、以及挖方、填方、场地平整、排水沟等土方工程。　　(Ⅰ)保证项目　　第2.1.2条柱基、基坑、基槽和管沟基底的土质必须符合设计要求，并严禁扰动。检验方法观察检查和检查验槽记录。　　第2.1.3条填方的基底处理必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法观察检查和检查基底处理记录。　　第2.1.4条填方和柱基、基坑、基槽、管沟回填的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。检验方法野外鉴别或取样试验。　　第2.1.5条填方和柱基、基坑、基槽、管沟的回填，必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%，不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/cm3，且不应集中。　　检查数量环刀法的取样数量：柱基回填，抽查柱基总数的10%，但不少于5个;基槽和管沟回填，每层按长度20～50m取样1组，但不少于1组;基坑和室内填土，每层按100～500m2取样1组，但不少于1组;场地平整填方，每层按400～900m2取样1组，但不少于1组。灌砂或灌水法的取样数量可较环刀法适当减少。检验方法观察检查和检查取样平面图及试验记录。　　(Ⅱ)允许偏差项目　　第2.1.6条土方工程外形尺寸的允许偏差和检验方法，应符合表2.1.6的规定。　　土方工程外形尺寸的允许偏差和检验方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2.1.6　　项　　次项　　目允许偏差(mm)检验方法　　柱基、基坑、基槽、管沟挖方、填方、场地平整排水沟地(路)　　面基层　　人工施工机械施工