分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：150kw电器需要多大的铜芯电缆线 
回答：问题中150kW负载不知是不是三相平衡负载？暂时先按三相平衡负载计算，如果不是还要另外考虑。 负载的功率因素一般在0.75到0.85之间，可以取0.8。 由三相功率公式可推出线电流公式：I=P/1.732Ucosφ 式中： P为电路功率 U为线电压，一般是380V cosφ是感性负载功率因素，一般综合取0.8 你的150KW负载的线电流： I=P/1.732Ucosφ=150000/1.732*380*0.8=150000/52653=285A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载的台数很少并且是大型的电机机，由于电机的启动电流很大，是工作电流的4到7倍，所以还要考虑电机的启动电流，但启动电流的时间不是很长，一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.3 。如果都是小型的电器且台数很多，就不考虑启动电流。 如果60KW负载中台数多，大家不是同时使用，使用系数可以取为0.5到0.8，这里取0.7。 修正后的线电流为：114*1.3*0.8=296A 根据附表选择三芯或者四芯的电缆截面为120平方的铜芯电缆或185平方的铝线就满足你的需要了。 另外你的导线长度超过500米还要考虑电压降的问题。 以上计算供你参考。