分类：健康-人体常识
问题：深水泵一启动就跳闸怎么回事!我单位是供水公司!有很多水源井!深度 
我单位是供水公司!有很多水源井!深度在50左右!最近老是出现一启动就跳闸请问是怎么会事!是甭本身问题!还是电机烧了!如果烧了用万用表怎么量!确定它烧了!另外是不是和井也有关系啊!如果井喷沙是不是也会出现上诉问题啊!请专业人士帮我研究一下!
回答：我是搞工作的，看了您的问题后，我现在来回答您提的这个问题：在您的“问题补充”中说到，有电工把零线的“电源进”和“电源出”接 在了一起后就可以正常启动了，那这个现象就可以判断出，您说的水泵系统的电源控制是采用了“漏电 断路保护”的开关，对吗？如果不经过您说的电工的改接，那启动时这个开关就会跳闸，对吗？您说的水泵，是采用“潜水式电机”的深井泵是吗？如果是的话 ，那故障就已经很明白了：那是由于您用的水泵系统的电机发生了“绝缘对地损坏”的现象，在启动泵时，线圈中的电流经过水而传到大地，产生了漏电流，所以使开关产生了跳闸现象。您可以这样检查：1，把通向水泵电机的线都做好标记后从电机接线拄上拆下来；2，用万用表，把表调到电阻档的Rx1K（或者Rx1K以下的档位）；3，其中一个表笔接水泵的外壳或者固定水泵的金属架上，另一表笔分别接电动机的三根电源线；4，此时，正常情况应该是阻值为“无穷大”即表针不动或者是只有很小的偏转的其阻值应该在500千欧以上，如果您看到表针发生了较大的偏转，阻值已经在这个值以下很多了，那就说明电动机和其线路的绝缘已经损坏，产生了漏电情况，所以就会在启动的“瞬间”，也就是一通电就跳闸。    另外再说一下，如果是其它的故障，应该是不会出现您说的问题补充里说的那种情况的，而对于这个故障只有把电动机（即水泵）重新修理后才可以正常工作。