分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：为什么电流互感器装在断路器的出线侧？ 
回答：通常电流互感器装在断路器的出线侧实际上是对电流互感器的一项保护。有利于互感器和表计的更换与维护！但对于没有差护要求的系统，电流互感器可前可后。可根据柜型确定电流互感器位置（高压），低压柜中计量用电流互感器一般在进线侧，出线一般在出线侧。如果有差动保护时电流互感器安装位置在断路器的前后还是有有区别。主要是区分断路器在保护区内还是保护区外（指差动保护），35KV及以上电压等级的变电所，一般都设差动保护，由于位置关系，一套CT在断路器下，另一套CT在断路器上，线路保护用断路器上的一套CT，母差保护用断路器下的一套CT，这样断路器在两套保护区内，反之，断路器要在没有差动保护情况下运行了！只有一套CT时：如果是" 线路--CT--断路器--母线" 这样的接法,断路器和CT之间出现短路时,CT觉察到流入的短路电流,出现差流.继保系统会动作,但可能会出现母差认为母线短路的误动作。如果是" 线路--断路器--CT--母线" 这样的接法,断路器和CT之间出现短路时,CT觉察到流出短路电流,但不会出现差流,这一侧差动系统不会动作。