分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：供电为什么要注意三相平衡望好心人支援谢谢 
望好心人支援   谢谢
回答：您好！  你出的这个题目较大了，“供电为什么要注意三相平衡”。供电一词包括了10kV配电和110kV及以上电压等级输变电系统以及发送电系统。  三相不平衡在电力系统里是指三相对称(正常运行状况)性的破坏,均称为不对称运行。我说说10kV配电系统吧。10kV配电系统经变电站的10kV母线输出到各个10kV馈线开关柜的电缆线路或架空线路送出后，首先是10kV配电变压器。一、10kV配电变压器负荷不平衡对供电系统的影响： ⑴增加线损 配电变压器三相负荷不平衡时，线损增加表现在两部分：一是增加配电变压器损耗；二是增加线路损耗。 ⑵降低变压器的利用率，威胁安全运行 配电变压器的额定容量是按每相绕组设计的，当配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行时，变压器负荷高的那相时常出现故障，如缺相、接点过热、个别密封胶垫劣化等。仅2001年，由于变压器负荷不平衡造成停电修理，占总数73％，造成变压器不正常运行达百余小时。 同时，配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行，在低压侧产生零序电流。对于Y/Y0接线的配电变压器来说，变压器高压侧无中性线，高压侧不可能有零序电流，低压侧零序电流产生的零序磁通不能抵消。所以，零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及钢铁构件中通过，磁滞和涡流在钢铁构件内发热，造成配电变压器散热条件降低，温升增高，严重时损坏变压器绝缘，烧损配电变压器。 二、对用电设备的影响 当配电变压器三相负荷不平衡运行时，中性点将产生位移，偏移严重时单相电压可能升高到线电压。如果线路接地保护不好，中性线电流产生的电压严重危及人身安全。同时电流不平衡会造成单相设备不能正常用电，或过电压烧损用户设备。 三、变压器三相负荷不平衡对系统电压的影响 变压器在三相负荷不平衡运行时，由于变压器绕组压降不同，出口电压不均衡，用户端电压更是三相偏差较大，电压质量得不到保障。