分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：75kw的电动机就地补偿要多大的电容? 
回答：75kw的电动机的输入有功功率约为82kw,功率因数约为0.88

若要求补偿后功率因数达到 0.9 ,需要的补偿电容为 4.5kvar
若要求补偿后功率因数达到 0.95 ,需要的补偿电容为 17kvar
若要求补偿后功率因数达到 1.0 ,需要的补偿电容为 44kvar
---------------------------
计算方法请参看我的另一篇回答：