分类：生活-家居装修
问题：家装配电系统图~有朋友懂吗？帮忙看看我做的对不对··两房两厅的 
配电系统图~有朋友懂吗？帮忙看看我做的对不对··两房两厅的
回答：    不错很多电器，有些也许你还没买，除了上面说的还有电水壶啊，电热水器呀，电磁炉呀有可能冰箱也是放在那的。。其中很多是大功率的。建议用25A开关，因为4平方线考虑穿管等因素安全电流最好不要超过30A，以保护线路发生短路不会被烧坏，所以25A漏开为好。4平方不知道是插座里全放的还是就进电源，如果就进电源最好放到厨房所有插座的中心位置，这样就可以最佳的分散负荷。                                       卫生间主要是浴霸看你买什么样的，如果长远考虑周全的话，有些高级有四个275W的暖灯不说，还有电热丝，臭氧杀菌，换气，吹气。还有镜灯，吸顶灯全加上2000W不到点但比个挂壁空调大得多了。而2。5平方线安全电流对于2000W的设备是绰绰有余了，所以建议把卫生间设单独一路2。5平方漏开。通到顶里浴霸上的线最好加上火线7根，这样以后换什么样的浴霸少线。（很多浴霸是需要火线，这是保命线。他是雾气温度达到一定极限时能自动打开排风扇的保护装置。如果没有火线那就没用了，“我的一个女同学前几年就就死在姐夫家的浴室里，她一直不出来，姐夫一个人在家又不好意思闯进去，到把门撞开时为时已晚了。如果有这种功能她就不会发生这个悲剧了！”所以一定要注意！     那二个挂壁空调最多是大二P算上加热就二十个电流，一般是大1。5P。4平方很粗了，2。5平方足够了，当然你想放粗点也没关系的      那路普通电源，是到各个房间客厅的如考虑以后整个家里有时不开空调用什么其它取暖设备等大功率东西的话最好进电源用4平方放到普通插座的中心位置。  另外电表到你家里电箱的线应该是十平方线吧，现在一般都是这样了。   最后跟你说一个问题，二个方案：     一；你那个总开不一定要漏开，各分路装小二P漏开，阔度跟二P断路器一样宽的。期工程        二；就是总个装漏开，各分路装二P断路器，如装不下选功率小的装小二P，跟大二功能是一样的。现在的装潢都时小二P了，大小跟一P一样的。不要小看一P跟二P的区别。这很重要。因为一P是零线共用的，开关只关火线，有时漏电零线引起就讨厌了，查线非得把拼在一起的零线一个个拆开才行，不然要连累一大片。我碰到过好几次了。而二P是火零线一起关的就没这问题了，那个开关下边的线有问题就关那个开关，你不懂电的人都可以自己操作。把故障范围缩小到最小，然后再慢慢修慢慢查，不影响你其它用电呀！