分类：生活
问题：后台打出110KV开关的CTSF6低气压报警应该采取什么措施怎么? 
回答：您好！问题没有指出T是SF6敞开式电流互感器还是GIS设备的SF6电流互感器。另SF6 CT气体压力报警分为两级压力报警：即压力低报警和补气压力报警。SF6敞开式电流互感器：⑴、SF6敞开式电流互感器不可带电检测外绝缘上端（接地体以上）的SF6气体泄漏点。后台的SF6 CT气体压力低报警没有显示具体的漏气CT的相别。⑵检查和措施：首先要到现场通过各相的表计压力确认漏气相及气体压力值，其次确认漏气相、检查压力值与报警整定值相符，可进行带电补气。⑶若在外绝缘上端（接地体以上）的SF6气体泄漏点，需设备停电后方可进行检漏、处理漏气缺陷。GIS设备的SF6电流互感器⑴、GIS设备的SF6电流互感器可带电检测SF6气体泄漏点。后台的SF6气体CT压力低报警没有显示具体的漏气CT的相别，因GIS设备的SF6电流互感器气室是三相联通共用一个气体密度继电器（压力表）。⑵检查和措施：首先开启通风设施，达到要求：室内空气中的氧气含量应大于18%且SF6气体的浓度不应超过1000µl/l。到现场带电检测该气室SF6气体泄漏点。检查压力值与报警整定值相符，可进行带电补气。⑶若漏气位于法兰盘或GIS壳体需设备停电后再检漏、检修漏气缺陷。SF6设备的停电检修如开盖、解体等，需按照SF6气体设备的大修技术要求管理规定执行。