分类：教育/科学-学习帮助
问题：一点五平方的铜线最大能带动多少瓦的电器同上 
同上
回答：是yjv1.5×3之类的电缆吗？可以简单的如下计算：所需载流能力计算应根据下列公式： 其中: Imax＝w/u*k Imax—为线路需要的最大电流容量，单位A W—家用电能总功率，单位W U—家用额定电压，单位V k—过电压的安全系数，数值一般取1.2～1.3 其实很简单，以前学过的功率等于电压乘以电流，算出电流来，为了保证安全再给个余量而已，呵呵 算出来后，再算需要电线截面积了 对于铜线来说，现在装修都用铜线了，铝线淘汰了就不说了，电流等于8×(S的0.625次方) S为电线的截面积，单位为平方毫米，就可以求出来截面积了，国家标准也有规定，多大的截面过电流多少，下面列举一点常用BV、BVV、BV型电线在空气中的最大载流量 导体标称截面 允许截流量（A） （mm2） 单芯电缆 二芯电缆 三芯电缆    1.5      23       20       18    2.5      30       25       21     4       39       33       28     6       50       43       36    10       69       59       51 根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量，然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。 如家用总功率为5000W，额定电压为220V，根据上式计算得电流值为27.24～29.51A，经与上表核对，选用2.5 mm2的铜线较为合适。 随着你家生活水平的不断提高，电器产品的增加，家庭用电越来越多，原有的电路设施容量可能已不能承受，处于超负荷运转，电流过大，导体温度过高，轻则绝缘老化，损坏电线，重则产生火灾，这时应适当扩容，增大主电线的规格，提高载流能力。因此根据家用电器的发展设计预测总功率，并保持一定的裕度，然后敷线，这才是合理安全的。