分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：接地问题我的洗衣机漏电。插头虽有接地的端子。但电源没有接地线。我 
我的漏电。插头虽有接地的端子。但电源没有接地线。我可否用导线将机子与自来水管相接。请指教，并请说明为什么。
回答：金属窗框、水管等地方接地不可取！ 
很多地方水管的电位不等于零,一般对接地系统要求接地电阻要低于0.2欧,水管很难做到!如果使用水管接地,而又使用漏电保护,有可能会使漏电保护器错误动作! 水管做地线,接水管并非是纯接地,因为水管连接接头处, 为防止漏水而采用胶带缠绕，于是水管对“地”可能存在很大的电阻。一旦发生漏电，不但起不到安全保护作用，相反， 漏电也会沿水管导电危及全楼住户的安全。如果你是用电热水器就知道，一旦漏电，水管将会带电，你只有一条路可选。同理，洗手以一样会出人命，别玩这种，不信的话自己接试试。 
接地线应接到中性点直接接地的电力系统中，或楼内防雷接地、静电屏蔽接地点中。 

如果自己做地线，方法：做一个金属三脚架，三个脚用导线连上 
，再连到一根线上，作为地埋在地下1米以下。很多三线电源插座原先布线的时候根本就没接地。