分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：保温水箱用的聚氨酯是哪种?还有请具体分析如何鉴别聚氨酯的优劣?请 
还有请具体分析如何鉴别聚氨酯的优劣?请高手接招.本人重赏100分,请不是很了解聚氨酯的不要随便发言.
回答：如果是同一种聚氨酯原料且加工工艺相同，泡沫越细表明异氰酸酯与多元醇在发泡过程中混合越均匀，泡沫的闭孔率会提高，同时泡孔的直径也会变小，所以吸水率会降低。如果是两种不同的原料，则这样的判断就是不恰当的。因为对于不同的原料，即使混合效果相同，泡沫的闭孔率也会有所不同，泡沫细腻与否，并不能代表闭孔率的大小，也就不能代表泡沫吸水率的好坏。把泡沫放在高温烘箱(120℃或以上)里，测其尺寸稳定性来判断其长期寿命在区域热力管道的标准EN253及J/T 114标准中，要求管道的保温层的长期使用寿命最低达到120℃，30年。如何理解这一要求呢？其实在标准中它是对保温管道整体的要求，这里的120℃是保温管内传输的介质的温度，要求保温层能在此条件下至少连续工作30年。在这一条件下，保温层的聚氨酯泡沫实际上是单面与高温的内管接触，由于聚氨酯优秀的保温性能，保温层的外表面及切面上的温度还是在较低的温度，同时由于聚氨酯泡沫保温层由外护管保护，隔绝了与空气和水分的接触，避免了氧化或水分的侵蚀。所以泡沫的各项性能并不会受太大的影响。而如果把泡沫切成长方体放在高温烘箱里，则泡沫的六个面都会受到高温和空气的影响，这与泡沫在管道使用时的情况完全不相同，在这样的条件下，聚氨酯泡沫肯定会变形或因氧化导致泡沫结构破坏。