分类：生活
问题：与水暖维修专业有关的知识 
回答：一,水暖设备维修工作标准 作者：admin    来源：本站原创    1 范围1.1 本标准规定了襄樊电力集团泽能实业有限公司水暖设备维修工岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法，检查与考核。1.2 本标准适用于襄樊电力集团泽能实业有限公司水暖设备维修工的工作，是检查与考核其工作的依据。2 职责2.1 责任2.1.1 在正副班长的领导下进行水暖设备的维修工作。2.1.2 负责提出益于水暖设备维修，加强管理的措施和建议。2.1.3 负责提出维修材料计划。2.1.4 负责水、电、气表按月抄（本月每个星期的二、三两天），把水电用户的数量进行核准，核准后的水电总数报给班长。2.2 权限2.2.1 有权拒收不合格的产品（三无产品）。2.2.2 有权对不按规程操作，提出批评和制止。2.2.3 有权制止用户随意乱改设施，发现后有权责令恢复原状。2.2.4 有权对工作提出合理化的建设。3 岗位人员基本技能3.1 具有初中以上程度，熟悉本岗技能。3.2 熟悉管辖范围的水暖管道，阀门设备的规格、名称及维修程序。3.3 能随时对水暖设备故障进行处理。3.4 熟悉掌握水暖设备的调试与维修。4 工作内容要求与方法4.1 随时接受正副班长布置的工作任务。4.2 及时维修更换用户的管道水表等。4.3 对水暖设备管道阀门、漏水漏气及时维修，对设备故障及时处理。4.4 对设备故障排除不了的，及时提出自己的意见。4.5 对水暖设备所更换的部件，写出名称规格、性能及数量。4.6 负责送水送暖，本着节约的原则，保质保量完成任务。5 检查与考核5.1  其工作由正副班长考核。5.2  其考核情况与当月奖金挂钩兑现。二,水暖维修工岗位职责  文章来源:本部物业公司         1、负责全校暖气管网设备的检修工作。2、负责加压泵，循环泵的日常保养。3、负责全校自来水管网设备的维修工作，消除跑，冒，滴，漏现象。4、熟悉各种配件，设备型号，节约材料，修旧利废，保证检修质量和经济检修。5、努力学习业务知识，不断提高技术水平。6、完成领导交办的其他工作。三,水暖知识解     欧亚特 2007-12-29 11:56:15  家装  管件  管材    一、水路改造的风险是什么？答：直接风险是：不专业不规范施工，造成漏水，产生经济损失。 二、水路改造怎样正确的选用材料？答：选择正规厂商的产品，在包工包料的施工情况下，要注意管、管件、管接是否是统一的品牌；特别注意一点：内丝弯头等铜配件假冒的非常多，加上现在国际市场铜类产品价格上涨利害，更易被偷梁换柱呼悠。三、为什么说PE—RT杀菌管材比PP—R管材好？答：1、PE—RT管材学名：耐热聚乙稀（-40度~110度）；低温-5度以下施工对管件无任何影响；属第四代产品，可回收。2、PP—R管材学名：无规共聚聚丙稀，属于第三代产品，低温下施工、运输与抗冷脆性远远不及PE—RT，俱有不可回收性（二次污染）。3、在欧洲，80%的生活用水管采用PE管件，PP—R类生活用水管不到10% 。 4、欧亚特PE—RT家装管材采用韩国sk原料，采用Ag＋（银离子）载银杀菌技术，有效杀灭自来水中大肠杆菌，自来水杀菌后，保护肌肤免受细菌感染；成本高于国产第三代管材。四、家装水路改造应该怎样设计？答：先总体规化用水部位的格局，暗埋管采用直上直下的设计与施工，与外部出水件连接部位竖向为后期禁止打孔区，以防后期装修过程中损坏已暗敷的管材图纸含系统说明图纸，图例，管线走向图，精确定位尺寸图五、家装改水管子应用什么来固定其固定的间距是多少？答：专用管卡来固定。固定管卡之间的直管之间，管卡与管卡之间的距离不应超出500MM，有弧弯处应加装固定卡，管卡与管卡之间的距离应该在200MM~300MM之间，以增加固定强度。六、家装改水有人使用快粘粉填充来定位管子这间的距离是否正确？答：从建筑学上来说，一般开槽后填充物应于原来的开槽部位使用的材料是一致；家装用水部位，一般在厨房与卫生间，因为要贴砖，填充物应为水泥沙桨，用石膏类产品做填充物应该说是不正确的！石膏（腻子，快粘粉）类会引起瓷砖粘贴不牢固。如果需要固定管件之间的距离，可以使用专用固定件来固定，如果开槽特别浅的话，固定件预埋不能完全入墙的话，可以用胀栓加铜丝来代替定位管件。坚决杜决石膏类产品在贴砖部位充当填充物，以避免不必要的损失产生。七、水路安装，有人说打8个压合适，有人说打10个压合适，到底打多少压力才算合适？答：这种粗暴的说法是不正确的，打压一般是所在区域水路的工作压力的1.5倍。八、改造水路后,为什么要进行水路打压试验?答:打压测试,是保证施工质量所必须的一个环节,有些管材或管件中间的连接部位有细小的沙眼或漏焊是肉眼所看不出来的,经过打压试验可以显现出它们的庐山真面目,以保证施工合格。九、为什么一些公司的水电施工不规范？水电改造项目在装修公司的利润占大部分，很多非专业公司采用工长代替水电工施工，这样的二把刀势必造成水电使用过程中的隐患。专业公司水电工执证上岗，现场管理负责制，以保证施工无忧。要先有图，再施工。十、为什么使用相同的管材，装修公司的报价会很贵？答：同上题：有很多非专业公司采用的都是“万能工种”在施工，现在是市场经济，如果一个工人在非专业的公司里做工，如果他们降低了报价，估计那个改水量都不够工人工资成本，何谈挣钱，何谈发展？规模施工，专业施工，才会降低成本。十一、水路改造前是否要做防水？答：如果开槽了，破坏原防水了，需要做！十二、专业公司为什么价格比较低？答：规模采购，规模专业施工，降低运营成本，让利于业主，消费者可买到真正的实惠、放心。十三、非专业公司的设计师在合同签订前估算的水路改造工程量与结算时大不一样，有时候为什么会候多出一倍以上？答：1、装修公司的水电路改造利润占整体装修利润相当大的一部分，有可能出现上面说的这种情况，且装修的设计师，并不是学给排水或电气照明专业的，苛刻点讲，也许他们并不懂水电设计，也就无法估计正确的工作量了。2、我们在水路改造前，与业主在现场查看工地的时候，双方勾通规化走线方案，根据图纸进行预测，在业主没有改动的前提下，竣工结算费用不应超出预算的１０％十四、PE—RT杀菌管材可以做热水管道吗？答：可以。PP-R管材学名：无规共聚聚丙稀管耐热瞬时温度可承受95度，属于第三代管；欧亚特PE-RT杀菌管学名：耐热聚乙稀管耐热瞬时工作温度可承受110度。以国内目前的家庭热水给水温度都可以使用。但从国家提倡建筑产品节能、环保上来说：PPR管属于不可回收性，PE－RT杀菌管的可回收性来，将来PE－RT杀菌管将会取代PPR管材的发展。PE类产品在欧美国家饮用水中目前使用占有率８０％以上。