分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：有关电力的问题,无功功率一定要比有功功率小吗?无功功率前加负号是? 
我们变电所更新用操作,在屏幕上自动显示每时刻的有功功率,无功功率,功率因数.我想问无功功率一定要比有功功率小吗?无功功率前加负号是什么意思?比如: Q:-1077.kvar
回答：  无功功率越小越好。视在功率S（电压与电流之积）为斜边，单位是伏安；有功功率P＝Scφ，单位是瓦；无功功率Q＝Ssinφ，单位是乏；φ是电流与电压的相位差（夹角），cosφ叫功率因数，S的平方等于P、Q的平方和，正好是一个直角三角形，称功率三角形。实际中，无功功率主要由电感性负载引起，比如电动机、变压器都是电感性，所以提高功率因数的方法就是并联电容器，以减小φ，提高cosφ，实际电路中，能使cosφ接近于1即无功功率最小为最好，可以充分提高供电线路设施的利用率，减少无功损失。cosφ为负表示滞后即感性负载；为正表示超前即容性负载。一般都是滞后，所以都采用电容屏来补偿，俗称补偿电容，目的就是提高功率因数。供电部门对功率因数有考核的，低于某值要罚款、高于某值给奖励。还有专门为电网提供无功的设备。  功率因数为1表示纯电阻性负栽，理论上讲存在，实际电路中cosφ总是不会达到1的，经过补偿短时可达到，由于负载是变化的，所以功率因数表的指示总是变化的。就是在欠补偿或过补偿之间摆动。  特别指出一点只有交流电路才有这个概念，直流电路中感抗为0，容抗无穷大。