分类：生活-生活常识
问题：家用电表分时电表的价格分时吗.还是价格不变那. 
分时电表的价格分时吗.还是价格不变那.
回答：在选择电表容量时，就注意同时满足电压和电流两方面的要求。　　电表的额定电压和负载的额定电压相符。负载的最大工作电流不超过电表的额定电流(允许短时间用到额定最大电流)，而负载的最小工作电流又不低于电表额定电流的10％，否则，要么损坏表，要么影响测量的准确度。 在家用电度表上都标有“2400R／KWH”，这表示每消耗1度电，圆盘转2400圈，1度电又表示1000瓦小时。由此可推算出：100瓦电器1小时用0．1度电，圆盘应转240圈，每分钟则转4圈。开一盏25瓦灯，电表每分钟应转1圈。如果我们看手表的秒针测铝盘的转速，铝盘转1圈的时间为1分钟，则说明电度表是准确的，否则便说明有毛病，应送供电部门较正。在实际使用中，总电度表每月记载的总度数会与各分表有差异，这是因为电度表自身运转工作时也要消耗一定的电力，所以，电力部门统一规定，每户每月分表贴给总表一度电，这是正常的。但在抄表示时，若发现每月产生的误差达几十度、上，就不正常了，很可能在总表与各分表间存在如下问题：　　（1）总电度表和各分 表读数相互抄错，从而造成人为误差；　　（2）在每月各分表抄表计数时，末将分表的最后一位小数值，即电表红框内的数码值抄入总数之内；　　（3）总表与各分表的抄表日期前后不一， 即总表抄在分表前时间过长或过短，这是造成误差的最大原因；　　（4）各分表电器线路及用电设备存在漏电现象，可能有的用户把家用电器错接在总表线路上；　　（5）若各电度分表的实际安培数比总表的安培数大，也会引起误差；　　（6）无论是总表还是各分表的用户，由于电度表使用年限较长，表内机械部件失灵缺油，造成走字不准、不跳字或乱跳字的故障，属电表自身引起的误差，电表就需重新校准了；　　（7）不论、是总表还是分表，若电表、安装位置不正确，电路布线错综交叉，特别是陈旧的电气照明用电线路都会加剧电路自身电耗；　　（8）少数分表用户私自在总表输电线路上安装拉线即窃电，造成总表与分表误差极大。