分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：无负压供水设备的检验标准是什么？ 
无负压供设备的检验标准是什么？
回答：无负压供水设备在安装验收的时候有一定的标准，下面我们来看看贵阳无负压供水设备的全国标准。     
1、无负压供水设备适合用于市政管网进水充足的场所。     
2、由于无负压供水设备是直接与市政管网连接，所以不适于用在可能会造成有毒污染的工程。
3、无负压供水设备在安装过程验收中要符合国家的有关标准，并且水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ/TXXX的规定。     
4、使用无负压给水设备的外接市政供水管网口径应大于或等于DN200毫米，其所处地区管网高峰供水压力应不小于0.18Mpa。     
5、市政供水管网管径与所接设备吸水管管径比不应小于3：1，设备吸水管管径不应大于DN100毫米。     
6、单套设备的额定供水量不得大于32立方米/小时，采用多套设备的加压供水总量不应大于40立方米/小时。 7、采用该方式供水的小区，总建筑面积不得大于20万平方米。