分类：生活
问题：请电工高手帮忙啊！就是我是租的房子每个房子一个电表我般来10多天 
就是我是租的房子 每个房子一个电表 我般来10多天后 发现电表不转了 是什么原因啊 怕到时候搞不清楚用了多少电 要怎么处理啊
回答：电表不转可能有以下原因：1、电表电压线圈断线（或接线松脱） 2、电表电流线圈短路（可能是长时间使用超过电表容量数倍的大功率电器，电流线圈因过热绝缘破坏所致。用鼻子于近处可嗅到一股绝缘烧焦的焦臭味） 3、机械性的卡转（因外力震动所致）
前两种情况必须经专门的电器维修部门维修，第3种情况可用手轻拍电表壳体，即可正常恢复转动。