分类：电脑/网络-软件
问题：如何用天正软件计算短路电流 
如何用天正计算短路电流
回答：低压电网的短路电流计算：1.短路电流周期分量的计算：电抗的计算：　　　Xb=•(Ω)式中： Ud%——变压器短路阻抗　　   Ue —— 变压器高压侧额定电压（kV）       Se —— 变压器额定容量（kVA）2.三相短路电流周期分量的计算：I(3)``= (kA)按照上式计算出的短路电流系变压器低压短路、高压侧的短路电流数值，按电压比关系可换算成低压侧的短路电流。低压电网一般以三相短路电流为最大，并与中性点是否接地无关。短路全电流最大有效值及短路冲击电流。在低压电网中，一般不允许忽略电阻，因此短路电流非周期分量比高压电网衰减快得多，故短路电流最大有效值及短路冲击电流与周期分量比值一般不太大。短路冲击电流：       ich=KI″　　　K值一般取1.7～2.2短路全电流最大有效值：   Ich=KI″ K值一般取1.05～1.303.电动机的反馈电流当短路连接有单位容量为20kW以上异步电动机时，还应考虑由电动机反馈供给的反馈冲击电流和反馈全电流最大有效值。电动机的反馈冲击电流按下式计算可得：Ich=6.5Kch Ied4.电动机的反馈全电流最大有效值可按下式计算：Ich=3.9Kch IedIed——电动机额定电流Kch——短路电流冲击系数，低压电动机取1。以上简明解析，供参考。    ☆予人玫瑰之手， 经久犹有余香， 如果对你有帮助， 请点击好评☆