分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：我家有二台电动机,我想把它变为发电机,不知怎样才能变为发电机呢,? 
我家有二台机,我想把它变为发电机,不知怎样才能变为发电机呢,有谁能告诉一下?
回答：      * 电动机可以改成发电机        目前，我边国电力不比较紧张，特别是广大农村。但城乡普遍都有柴油机，若配上适当的电容器，电动机不作任何改动即可用来发电。      使用时，只要把电容器并接在电动机的接线端一，用柴油机带动电动机旋转，使其达到额定转速，就可发出电来。供照明和其它电器用电可带负载功率的70％  左右。柴油机的功率一般应是电动机功率的1。2倍以上。            其原理是，用异步电动机发电，必须有一个自激的过程，激磁电流要超前定子电势相位９０度。这就要求异步电机必须输出一个容性电流才能供给自已的激磁，所以在异步电机的定子端接上一定量的电容就可解决异步电机的激磁问题。异步电机最初电压的建立是靠它本身的剩磁，若电机失去磁性时，可用两节干电池或蓄电池在电机的定绕组任意两端碰一二次，即可获得所需要的剩磁。             配接电容器的容量要与电机相匹配，若容量太小，当转子转速一定时，激磁电流达不到，发电机端电压就达不到额定值；若容量太大，会产生过激磁，使电压上升过高，电容器容易被击穿。一般可按每千瓦电机配电容４０微法左右选用。异步发电机的频率取决于转速。其关系为Ｆ＝Ｐ． n／６０，或中f为异步发电机的频率，单位转／分，Ｐ为磁极对数。            安装简图如下所示。安装时，柴油机与电机要装在同一基座上，传动方式要保证在满载时电机的转速能高于同步转速的３－４％。最好采用联轴节直接传动，如二者转速不等则宜采用三角皮带传动。             操作时，起动柴油机调到中等转速，合上主电容器组，视电压表指示高低，调节柴油机的转速，使电压达到额定值。在加上负载的同时，应加大柴油机的油门，否则会引起频率下降或电压消失。特别在起动感性负载时，应事先或至少是同时合上补偿电容器组和加大柴油机的油门，以保持端电压为额定值。电动机最好是空载，以防电机失压；反之，在断开部分负载或全部停机的同时，要减小柴油机的油门，减小电容器的组容量。否则会由于突然失载使电压升高，将电容击穿或烧环电器。停机后要注意将电容放电。本系统输电距离在１０００米以内可靠。          操作注意事项         １、起动时应将柴油机首先调动中等转速，然后合上主电容器组，视电压表指示电高低，使电压达到额定值。         ２、合上负载时应同时加大柴油机油门，否则将引起频率下降或电压消失。         ３、在起动电机负载时，应事先至少是同时合上补偿电容组和加大柴油机油门，以保护端电压在额定值。         ４、在断开部分负载或全部停机时，要道德减少或关掉柴油机油门，降低电容器容量，否则由于突然失载端电压升高，而击穿电容器或烧毁电机。         ５、如由于失去剩磁而电机失压时，可用两节１。５伏干电池作为外接电源进行充磁。         ６、发电电容器的输电有效距离应不超过１０００米，停机后应注意放电。         ７、经常检查电机的绝缘情况，外壳需接地。        ８、该系统也可用捕鱼作业，使用时需在输出端用二极管进行整流，加上电容即可。                          柴油机与电动机与电容匹配表如下：                                柴油机      （马力）  电机功率      （千瓦）  主电容量      （微法）  补偿电容量      （微法）  总电容量      （微法）      1.5-1.2  1  40     40      3-12  1.5  60     60      3.5-12  2－３  40  90  130      6－12  4－5  60  120  180      12  7-7.5  90  120+60并连  270      12-15  10  120  120+120并连  360                                三相交流电动机改作发电机配电线路      　　三相交流电动机通过外加电容器和动力 (柴油机、水轮机等)拖动，可临时改为发电机，供照明或广播、小型农副产品加工机械使用。      　　外加电容器的联结 外加电容器分为主电容器组相副电容器组。主电容器组主要作用是使发电机在空载状态      下能自激达到额定电压输出;副电容器组是在加载状态下保持输出电压稳定为额定值所必须附加的电容器。      　　主电容器组的联结方式应根据电容器的耐压值而定。若电容器的耐压值为250V，则应接成丫形;若电容器的耐压值高于400V，则可接成△形。使用时，为了达到规定的电容量，可采用多只电容器并联的方法，如图5-188所示。      　　副电容器的联结应根据负载情况而定。      　　典型配电线路      　　图5-189是两款电动机改发电机的典型配电线路。      　　图a)是采用3kW以下三相交流电动机改发电机的配电线路，主要用于照明。电路中，G是电动机改用的发电机，采用丫形联结。主电容器Cl-C3采用△形联结，副电容器C4-Cg分别并联在三路照明灯ELl-EL3(负载)上。S为电压表PV的转换开关。      　　图b)是大功率电动机改发电机的配电线路，除能用于照明外，还可作为小型电动机(感性负载)的动力电源。电路中，G为电动机改用的发电机;Cl-C3为其主电容器;C4-C6分别为三路照明灯ELl-EL3的副电容器，C7-为电动机M的副电容器;Ql-Q4为控制用刀开关;S为电压表PV的转换开关。      　　使用时，调整原动机 (柴油机或水轮机等)的转速，使发电机G的输出电压稳定为380V、频率为50Hz即可。      　　元器件选择      　　改发电机的三相交流电动机的额定功率应大于负载的额定功率20%以上。例如用4.5kW的电动机发电，所接负载的功率应低于3.6kW。原动机的拖动功率要与发电机的功率匹配。      主电容器和副电容器均应选用无极性电容器。耐压要大于400伏。      　　表5-2是电动机功率与配用电容器容量的对照表。可以参看：