分类：生活-家居装修
问题：关于电路改造的几个问题三室两厅一厨卫电路改造的几个问题，请专家指 
三室两厅一厨卫电路改造的几个问题，请专家指导！1、准备将家中的电路分为9路：客厅和三个卧室的空调插座计4路，厅插座，三个卧室插座，、厨房、洗衣房、阳台的插座，卫生间电源（插座、照明、浴霸），其他照明。以上分配合理不？请问该用几个配电箱，一个行吗，有9回路的配电箱吗？多少钱？2、开发商只将电话线和有线电视线接入了客厅的两面墙上，我准备在卧室再安装电话与网络接线和有线电视，需要用弱电箱吗？一个弱电箱（含网络,电话，有线电视等模块）大概多少钱？如果不用该怎么安装？3、准备在客厅里安装8个插座分布与两侧墙上，三个卧室各安装4个，厨房4个，餐厅2三室两厅一厨卫电路改造的几个问题，请专家指导！1、准备将家中的电路分为9路：客厅和三个卧室的空调插座计4路，厅插座，三个卧室插座，、厨房、洗衣房、阳台的插座，卫生间电源（插座、照明、浴霸），其他照明。以上分配合理不？请问该用几个配电箱，一个行吗，有9回路的配电箱吗？多少钱？2、开发商只将电话线和有线电视线接入了客厅的两面墙上，我准备在卧室再安装电话与网络接线和有线电视，需要用弱电箱吗？一个弱电箱（含网络,电话，有线电视等模块）大概多少钱？如果不用该怎么安装？3、准备在客厅里安装8个插座分布与两侧墙上，三个卧室各安装4个，厨房4个，餐厅2个，卫生间2个，洗衣房1个，阳台1个。数量是否过多，应如何分配较合理？
回答：你好1.电路这样分配有点问题,浴霸功率很大，应是单独一路；卫生间如果有电热水器也应单独一路.这点线路只要一个配电箱就可以了.进门原来的配电箱就够用.配电箱本身不值钱,值钱的是上面的元器件,而这些是由电工根据室内电器容量计算选配的.2.要检查室内是否有弱电箱,如果没有就在强电配电箱旁增加一个,弱电本来可以不设的,因为往往在户外就有一个,但之所以要求设,主要是为宽带装陆游器留空间,而且这样也便于集中管理.另外,建议弱电线选用8芯的屏蔽线,这样万一一路有问题,只要在原线中再挑出两芯就可以了,所以稍贵也建议这样做----这是一用三备啊.3.客厅墙不用说要一排插座,电源插座至少三个,4个更好.其余插座要根据电器安排情况布置.4.卧室插座肯定少了,一般在电视墙那要安排电源插座3个--4个,床两侧有插座,(手机充电、台灯）、特殊用途地方有插座,你再算算.5.厨房插座要在空的橱柜台面一侧上方连续布置4个插座，有微波炉、电饭雹、粉碎机等。另外如果有燃气热水器应有插座。因此想厨房布置4个插座有点少。现在电器基本是三眼插座，因此插座上两眼插座有时就成摆设了。