分类：生活
问题：电容补偿柜上所装的无功功率补偿器，对总柜上所装的电流互感器的比率? 
 电容补偿柜上所装的无功功率补偿器，对总柜上所装的电流互感器的比率有什么要求吗？    咱们做一个假设：假设总柜实际负荷电流是300安，如果它安装的电流互感器比率是400/5的，那么流经无功功率补偿器的电流就是3.75安；如果总柜安装的互感器是600/5的，流经补偿器的电流就成了2.5安。我的问题是：在这两种情况下，补偿器所测量（即所显示）出的功率因数cφ值相等吗？为什么？  
回答：据我所知,并没有严格的要求,电流主要是提供补偿器的工作信号,电流与电压的相位差才是补偿器计算补偿量的关键数据.我曾自制一台电容柜,用600/5互感器,实际电流只有100多,工作得很好.