分类：电子数码
问题：空调节能设计中凝结水如何处理? 
回答：空调节能设计中凝结水如何处理? 
  

    采用蒸汽为热源时，用汽设备产生的凝结水，在技术上可行，经济合理时应回收。凝结水回收系统应优先采用闭式系统。 
    目前一些采暖，空调用汽设备的凝结水未采取回收措施或由于设计不合理和管理不善，造成大量的热量损失。为此应认真设计凝结水回收系统，做到技术先进，设备可靠，经济合理。凝结水回收系统一般分为重力、背压和压力凝结水回收系统，可按工程的具体情况确定。从节能和提高回收率考虑，应优先采用闭式系统即凝结水与大气不直接相接触的系统。