分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：最近以来,我们单位的低压配电柜老是发出"吱吱"的响声,打开柜子后? 
最近以来,我们单位的低压配电柜老是发出"吱吱"的响声,打开柜子后,才发现声音来自万能内部,由于断路器处于正常工作状态,无法打开检查.我想问一下,这种声音是否正常,万能断路器的工作原理是什么,怎么检查维修?谢谢!
回答：低压断路器又称自动空气开关。分为框架式DW系列（又称万能式）和塑壳式DZ系列（又称装置式）两大类。主要在电路正常工作条件下作为线路的不频繁接通和分断用，并在电路发生过载、短路及失压时能自动分断电路。
　　2.DZ系列断路器的结构和工作原理
　　断路器由触头系统、灭弧室、传动机构和脱扣机构几部分组成。如图 所示。1-主触头2-自由脱扣器3-过电流脱扣器4-分励脱扣器5-热脱扣器6-失压脱扣器7-按钮
有噪音大致有以下几个原因：
⒈反力弹簧太大。
⒉铁心工作面有油污。
⒊短路环断裂 
解决办法：
⒈重新调整弹簧压力。
⒉消除铁心表面油污。
⒊更换衔铁或铁心。