分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：700kw用电量选多大的电线?详细说明公司总设备700KW用电量 
总设备700KW用电量,其中有注塑机，要考虑电流冲击因素等
回答：
输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流，再根据电线（缆）允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是：P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式：I=P/1.732Ucosφ 
式中： 
P为负载功率 
U为线电压 三相是380V 
cosφ是负载功率因数，一般电动机取0.75 ，日光灯取0.5 
你的700kw负载的线电流： 
I=P/1.732Ucosφ=700000/1.732*380*0.75=700000/493.62=1418A 
如果考虑使用系数为0.8，
1418*0.8=1135A
因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍，虽然启动时间很短，但为了电路的安全运行，还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。 
1135*1.5=1700A 
经过计算，700KW负载电流太大，没有输送1700A 的电线，只有用10KV进厂变压再分路供电。
附某电线厂家的允许安全载流量表供参考。