分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电焊机一次线规定多长 
回答：一次线一般规定5米长，严格规定是3米长。下面摘录一些相关规定给你。安全监管总局 　 煤矿安监局 网站小氮肥安全技术规程５．２．６　检查电焊作业电焊机一次、二次电气线路绝缘是否良好。一次电源线应设置在人不易接触的一侧，长度不应超过3米，如电源线较长，应架空离地面2.5米，不准随地乱拉，并做到一个刀闸供一台电焊机使用。氧气钢瓶与乙炔钢瓶应离动火点7米以上，严禁一只乙炔钢瓶同时多人共用。动火周围10米内应无可燃易爆品。 建筑安全知识问答67、现场内配电箱和移动箱的电源线规定距离是多少米？答：分配电箱与开关箱的距离不得超过30m用电设备至配电箱的安全距离一般不应大于3m，在规定范围内的电源线不应随意拉伸。70、电焊机的一次、二次线如何设置？答：电焊机的一次电源线长度不得大于5m，并应空管或用桷套线、电焊机二次线长度不得大于30m。 焊工施工安全技术交底(三)电焊设备 1．焊工必须经安全技术培训、考核，持证上岗。 2．作业时应穿戴工作服、绝缘鞋、电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品，高处作业时系 3．焊接作业现场周围lorn范围内不得堆放易燃易爆物品。 4．雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。 5．使用电焊设备应按照如下要求进行操作： (1)电焊设备的安装、修理和检查必须由电工进行。焊机和线路发生故障时，应立即切断电源，并通知电工修理。 (2)使用电焊机前，必须检查绝缘及接线情况，接线部分不得腐蚀、受潮及松动。 (3)电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应设防雨棚，焊机应用绝缘物垫起，垫起高度不得小于20cm，按要求配备消防器材。 (4)电焊机的配电系统开关、漏电保护装置等必须灵敏有效，导线绝缘必须良好。 (5)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。电源开关、自动断电装置必须放在防雨的闸箱内，装在便于操作之处，并留有安全通道。 (6)电焊机的外壳必须有可靠的保护接零。必须定期检查电焊机的保护接零线。 (7)电焊机电源线必须绝缘良好，长度不得大于5m。 (8)电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆，其截面应根据电焊机使用要求选用。电缆外皮必须完好、柔软，其绝缘电阻不小于1MΩ。焊接电缆线长度不得大于30m。