分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电动执行器与阀门连接时要注意哪些？ 
电动执行器与阀门连接时要注意哪些？
回答：    电动阀门连接法兰标准，符合ISO5211标准要求，可保证电动执行器与阀门通过阀杆接头正确连接。
电动执行器与阀门的连接
1、阀杆接头 电动执行器可提供给用户的阀杆接头有两种，其中一种用4个螺钉安装在电动执行器输出轴的底部；另一种与输出轴为渐开线花键连接。阀杆接头的连接：取下阀杆接头，使用L型扳手将阀杆接头取下；根据阀门上电动执行器的方位，选择阀杆接头上键槽的一个方向；检查电动执行器的开关方向是否与阀门所要求的开关方向一致；将阀杆接头插入输出轴孔，并使用L型扳手，拧紧4颗紧固螺钉。
2、渐开线花键接头的连接。取下花键接头，按阀杆的轴径、键的尺寸，加工阀杆接头的孔和键槽；将加工好的阀杆接头按键槽方向放至输出轴内，如不合适可沿圆周转动1齿进行角度微调。