分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电气安装问题从整栋办公楼的总配电箱,接出5根16平方亳米的铜心线 
从整栋办公楼的总配电箱,接出5根16平方亳的铜心线,接入三个分配电箱,具体是如何接线的呢?这5根16平方亳米的铜心线,分别是5根起什么作用的线呢?而接入分配电箱又只有3根10平方亳米的铜心线,这应该是2根火线,一根零线吧?它与这5根主线是怎么接的呢?
回答：从整栋办公楼的总配电箱,接出5根16平方亳米的铜心线，这是标准的三相五线制供电，其中有三根是相线（既a\b\c\三相，也叫火线）。规范规定：A、B、C、三根火线是分别用黄色、绿色、红色三种导线区分的。零线（N,也叫中性线）是用兰色的导线，接地线（PE线）是使用黄绿相间的双色导线来敷设的，
接入分配电箱又只有3根10平方亳米的铜心线,这应该是1根火线,一根零线吧与1根接地线，它必须与这5根主线相对应，火线接在总配电箱空气开关的下端，要注意尽量将负荷分配均匀。N线与PE线在总配电箱内有标识的。要对应接好。