分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：要防止人体触电用自动空气开关还是保险丝我家是用的老式的电闸用是的 
我家是用的老式的电闸用是的丝,在不影响冰箱和空调的使用的情况下,主要是想保护人体安全,绝在在触电时能断开,是用自动空气开关好呢,还是保险丝好呢?谢各位
回答：漏电保护器和空气开关是两个不同的概念。

常说空气开关主要是检测电路电流过载（短路），当超过额定电流，即自动切断电源。目前家庭常用的选择C32,C20,C16。作为进线一般都是2P-C32，也就是双刀双掷，额定电流32A，分流回路（如照明、插座、空调）可以选择1P-C20，也就是单刀单掷，额定电流20A。

漏电保护器主要是检测输入输出回路的电流平衡，当不平衡达到30mA(国际统一标准，人体最大允许电流为50mA），也就是有对地形成回路，即判断为对地有短路，便自动切断电源。一般选择额定电流与主空气开关一样就可以。通常的保险丝（熔断丝）是无法保护人体触电的。

一般家庭回路接法：

2P空气开关----〉漏电保护器————〉1P*N个分流回路。

可以选择TCL国际电工产品。
-------------------------------
所谓2P就是火线、零线都接到空气开关，这样就可以同时切断火线和零线。也就是两个联动开关，称之为2P。