分类：商业/理财-贸易
问题：防火涂料规范都规定了什么，有什么作用？？？ 
回答：    建筑设计防火规范为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全，在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，采取防火措施，防止和减少火灾危害，特制定本防火涂料规范。    第一章总则    第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全，在城镇规划和建筑设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，采取防火措施，防止和减少火灾危害，特制定本规范。    第1.0.2条建筑设计防火规范，必须遵循国家的有关方针政策，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产和安全、重点和一般的关系，积极采用行之有效的先进防火技术，做到促进生产，保障安全，方便使用，经济合理。    第1.0.3条本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑：    一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑；    二、单层、多层和高层工业建筑；    三、地下民用建筑。    建筑设计防火规范不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他地下非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。    注：建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。屋顶上的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内，建筑物的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5m者，不计入层数内。    第1.0.4条建筑设计防火规范，除执行本规范的规定外，并应符合国家现行的有关标准、规范的要求。    第二章建筑物的耐火等级    第2.0.1条建筑设计防火规范建筑物的耐火等级分为四级，其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2.0.1的规定(本规范另有规定者除外)。    注：①以木柱承重且以非燃烧材料作为墙体的建筑物，其耐火等级应按四级确定。    ②高层工业建筑的预制钢筋混凝土装配式结构，其节缝隙或金属承重构件节点的外露部位，应做防火保护层，其耐火极限不应低于本表相应构件的规定。    ③二级耐火等级的建筑物吊顶，如采用非燃烧体时，其耐火极限不限。    ④在二级耐火等级的建筑中，面积不超过100m2的房间隔墙，如执行本表的规定有困难时，可采用耐火极限不低于0.3h的非燃烧体。    ⑤一、二级耐火等级民用建筑疏散走道两侧的隔墙，按本表规定执行有困难时，可采用0.75h非燃烧体。    ⑥建筑设计防火规范建筑构件的燃烧性能和耐火极限，可按附录二确定。    第2.0.2条二级耐火等级的多层和高层工业建筑内存放可燃物的平均重量超过200kg/m2的房间，其梁、楼板的耐火极限应符合一级耐火等级的要求，但设有自动灭火设备时，其梁、楼板的耐火极限仍可按二级耐火等级的要求。    第2.0.3条承重构件为非燃烧体的工业建筑(甲、乙类库房和高层库房除外)，其非承重外墙为非燃烧体时，其耐火极限可降低到0.25h，为难燃烧体时，可降低到0.5h。    第2.0.4条二级耐火等级建筑的楼板(高层工业建筑的楼板除外)，如耐火极限达到1h有困难时，可降低到0.5h。    上人的二级耐火等级建筑的平屋顶，其屋面板的耐火极限不应低于1h。    第2.0.5条二级耐火等级建筑的屋顶如采用耐火极限不低于0.5h的承重构件有困难时，可采用无保护层的金属构件。但甲、乙、丙类液体火焰能烧到的部位，应采取防火保护措施。    第2.0.6条建筑物的屋面面层，应采用不燃烧体，但一、二级耐火等级的建筑物，其不燃烧体屋面基层上可采用可燃卷材防水层。    第2.0.7条下列建筑或部位的室内装修，宜采用非燃烧材料或难燃烧材料：    一、高级旅馆的客房及公共活动用房；    二、演播室、录音室及电化教室；    三、大型、中型电子计算机机房；    钢结构防火涂料在防火使用得非常广泛，一向也是消防部门检查的重点。