分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：1，消防给水管穿过卫生间地板，需要做钢性防水套管么，规范怎样要求? 
1，消防给水管穿过间地板，需要做钢性防水套管么，规范怎样要求的，是不是只要一般的钢套管就可以了.
回答：卫生间穿楼板钢性套管一般其直径比管道大两号为宜,因卫生间容易积水,其顶部应高出地面不小于30毫米,底部则与楼板齐平,并做好套管与楼板结合处的防渗漏处理.