分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电工计算7.5KW车床用多大的铜线？多大的空开？ 
7.5KW车用多大的铜线？多大的空开？
回答：1.空气开关的选择：

1） 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流；（大概有99%的设计者做到了这一条）。 

（2） 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。（大概有30%的设计者注意到了这一条）。 

（3） 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力；（大概有10%的设计者注意到了这一条）。 

（4） 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性，即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍；（大概有5%的设计者注意到了这一条）。 

（5） 按照线路上的短路冲击电流（即短路全电流最大瞬时值）来校验断路器的额定短路接通能力（最大电流预期峰值），即后者应大于前者。（大概有1%的设计者注意到了这一条）。

电流：按电机的效率为８５％计算的话，电流为１３.５Ａ左右，启动电流约为额定电流的４－７倍．１０Ａ－５０Ａ的用电设备导线按４Ａ／mm～２计算的话那么，电线选用４－５mm～２就够了，空开选用２０Ａ的就行了．