分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：一般什么样的情况会引起电网的波动啊 
回答：您好！电网的波动有以下几种情况，以及允许的电网异常范围：(1)电压波动。电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低，有设备停机时电压往往偏高。电网电压波动的影响是较大的。标准对电压波动等级有如下规定：电压等级      A级             B级              C级波动范围     ≤±5%       ≤+7%,≤-10%       ≤±10%      (2)频率波动。电网的频率波动主要是由于电网超负荷运行所致。国标波动等级规定如下：频率等级        A级           B级              C级波动范围     ≤±0.05Hz     ≤±0.5Hz       ≤±1Hz         (3)波形失真度。波形失真度指计算机输入端交流电压所有高次谐波有效值之和与基波有效值之比的百分数。国标规定如下：失真度等级        A级          B级          C级波动范围         ≤5%        ≤10%         ≤20%  (4)瞬时停电。瞬时停电是指计算机在正常运行过程中电网的瞬时断电。瞬时断电时间长会引起计算机出错，甚至停机。瞬时断电所允许的时间在国内尚无标准，日本《工业用计算机环境标准》中规定：A级，3ms以下；B级，100ms以下；C级，200ms以下。(5)电压瞬变。供电电源的输出电压最大瞬变应小于等于额定电压的8％～10％，并在100～200ms内稳定。(6)输出电压畸变率。一般应≤±5％。(7)三相不平衡。指相角不平衡、电压不平衡、电流不平衡三种。目前尚无对三相不平衡要求的标准，若机器有规定时应根据需要处理。