分类：生活-家电
问题：新风机应该怎样安装，需要注意些什么？ 
新风机应该怎样安装，需要注意些什么？
回答：除此之外，全热交换新风机安装步骤主要需要注意以下几点：
    全热交换新风机主要有两种安装方式：一种是用一个主机带动一个房间，这样的优势就是位置可以灵活多变自己选择。另外一种安装方式则是一个主机带动多个房间，选择这种方式摆放位置可能相对受限，但可以节约成本。
    如果选择一主机带多间房的安装方式时，应注意附件包的安装。比如当相邻两间房屋共用一台全热交换新风机时，应将其安装在相邻两面墙的位置，且其中一面墙须打孔与外界保持换气，另一面墙则需安装附件包连接没有安装全热交换新风机的房屋，以使得两个空间都能保证外循环换气。




整体安装的全热交换新风机，搬运和吊装的绳索应该固定在风机轴承箱的两个受力环上，不可以捆缚在转子和机壳或者轴承盖的吊环上，和机壳边接触的绳索，在棱角处应该垫好软物，这样来防止绳索受力被棱边切断。
    在现场组装的全热交换新风机，绳索的捆缚不可以损伤机件的表面和转子，通风机的进风管和出风管应该有单独的支撑，风管与风机连接的时候，不可以强力对口。
机壳不应该承受其他机件的重量，输送特殊介质的通风机转子和机壳内如果涂有保护层，应该强加保护，不可以损伤，在通风机安装之前，应该对风机基础进行验收，地脚螺栓预留孔灌浆之前，应该清楚杂物，灌浆使用细石混凝土，它的强度等级要比基础的混凝土强度高一级，并且应该捣固密实，地脚螺栓不能歪斜，还应该要有放松装置。电动机应该水平安装在滑座上或者固定在基础上，找正应该以通风机为准，安装在室外的电动机应该设防雨罩。
全热交换新风机的叶轮经过手动旋转过后，每次都不应该停留在原来的位置上，并且不能擦碰机壳，风机的隔振支架和吊架的结构和尺寸应该符合设计的要求焊接要牢固。