分类：教育/科学
问题：电器开关有一三相四线漏电保护开关，下接一个三相漏电保护开关供一小 
有一三相四线漏电保护开关，下接一个三相漏电保护开关供一小型使用但是零线接在总开下面，三相开关总跳闸。请教大家说出什么原因。特谢了！
回答：三相漏电开关用在三相四线的负载上，零线有电流会导致开关认为有漏电造成误动作，你可以装一只三相空开直接用，反正总开关是漏电开关。一般正规总开关不能用漏电型的，只有分开关才用漏电开关。