分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：建筑施工临电施工规范那们朋友有请给上传一份。 
那们有请给上传一份。
回答：4.2、用电方案4.2.1投入本工程主要施工机械设备计划表:序号  机械设备名称  型号  数量  功率KW  总功率KW  备注1  塔吊  38.6KW  1台  38.6  38.6  2  物料提升机  SSB-100  1台  7.5  7.5  4  搅拌机  500L  2台  15  15  5  潜水泵  φ50  2台  3.5  7  6  平板振动机  ZB-11  2台  1.5  3  7  振动器  ZX-50  4台  1.5  6  8  电焊机  BX-300  3台  25  75  9  钢筋切断机  GJ-40  1台  5.5  5.5  10  钢筋弯曲机  GW-40  2台  5.5  11  11  钢筋对焊机  VNI-100  1台  100  100  12  圆盘锯    1台  3  3  13  平刨机    1台  3  3  14  电动机额定功率合计  99.6KW  15  电焊机额定功率合计  175KVA  4.2.2、用电线路施工现场电力线路采用三相五线制，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。4.2.3、用电负荷计算⑴总用电量计算（设备见4.5.1、本工程的主要施工机械设备计划表）P=1.05×(K1ΣP1/COSФ+K2ΣP2+K3ΣP3+ K4ΣP4)其中：P为供电设备总需要容量（KW）ΣP1为电动机总功率；（KW）ΣP2为电焊设备总功率；（KW）ΣP3为照明总功率。（KW）ΣP4为室外照明容量（KW）COSФ为电动机的平均功率因数取0.65ΣP1=99.6 ΣP2=175  ΣP3=20(暂定) ΣP4=25（暂定）P=1.05×(0.5×99.6/0.65+0.5×175+0.8×25+0.8×25)≈204KW⑵现场配225KVA变压器一台；施工现场分5路电缆供电，塔吊一路铜芯橡胶电缆（3×35+2×16），构件和材料加工场分路设置铜芯橡胶电缆（BX）。即（3×35+2×16），砼搅拌机设BX电缆，即（3×16+2×10），工程主楼设BX电缆，即4×（3×35+2×16）和8×（3×16+2×10），宿舍设2路BLX电缆，即（2×16+1×10）。4.2.4、临时配电系统⑴配电系统布置及操作必须符合下图要求：启动变 电 所 低 压 输 出总   配   电   箱分   配   电   箱开    关    箱用   电   机   具  关闭布置距离＜100m，   ＜30.0m    ＜3.0m。4.2.5、线路布置施工详见现场临时用电专项方案4.2.6、施工用电安全措施1、接地与接零保护（1）、在施工现场专用地中性电接地的电力系统采用TN－S 接零保护系统。（2）、施工现场重复接地与保护零线相连，接地装置的接地线采用二根以上导线，在不同点与接地体作电气连接，接地体采用钢管。（3）、保护零线由配电箱的零线引出，保护零线单独敷设，保护零线接至每一台用电设备的金属外壳（包括配电箱）。（4）、保护零线的截面大于工作零线的截面，并使用绿/黄双色线，与电气设备相连的保护零线截面大于2.5 ㎜2的多股铜线。（5）、保护零线与电气设备连接采用铜鼻子连接，工作零线和保护零线在配电箱内采用端子板连接。2、配电箱、开关箱（1）、施工现场配电系统设置配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电、三级保护。开关箱于其控制的固定式用电水平距离小于3M。（2）、每台用电设备控制专用的开关箱，开关箱内一个开关控制一台用电设备。（3）、所有配电箱内都设有明显断电隔离开关，漏电保护器设在电源隔离开关的负荷侧。分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流在50～75mA，开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流小于30mA，额定漏电动作时间小于0.1S。（4）、配电箱、出线应在箱底进出，并分路成束加PVC 套管保护，配电箱内的连接采用绝缘导线，排列整齐，不得有外露带电部分，箱内设置铜质的保护零线和工作零线端子板。（5）、固定式配电箱安装高度电箱中心距地面大于1.4M，小于1.6M，安装牢固，移动式配电箱距地面大于0.8M，小于1.6M，有固定支架。（6）、配电箱内有配电系统图，标明电器元件参数及分路名称，配电箱配锁，有防雨、防砸措施，箱内保持清洁，无杂物。3、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求：（1）、施工现场内临时用电的施工维修必须要经过培训后上岗，由有证书的专业电工完成。（2）、掌握安全用电基本知识和所用设备性能。（3）、使用前必须按规定穿戴和配备好劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁带“病”运转。（4）、停用的设备必须拉闸电、锁好开关箱。（5）、搬用电器设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。4、现场照明（1）、施工现场照明用电应单独设置照明配电箱，箱内设置隔离开关、熔断器和漏电保护器，熔断器的熔断电流小于15A，漏电保护器的漏电动作电源小于30mA，动作时间小于0.1S。（2）、施工现场照明器具金属外壳需要保护接零使用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线，导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。（3）、照明灯具的金属外壳和金属支架作保护接零。（4）、室外灯具的安装高度大于3M，室内灯具大于2.5M，大功率的金属卤化灯和钠灯大于5M。5、配电线路（1）、电缆干线采用埋地敷设。（2）、电缆穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所，采取加设防护套管等进行线路过路保护。6、电气设备的使用与维护（1）、施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查维修。（2）、检查、维修配电箱、开关箱时，必须将其前一级相应的电源断开，并悬挂停电标志牌，严禁带电操作。（3）、配电箱内盘面上应标明回路的名称，用途一样时要作分路标记。（4）、总分配电箱门应配锁并指定专人负责。4.2.7安全用电组织措施1、 使用导线，严禁使用年久老化、破损的导线。2、 禁止使用电炉，使用碘钨灯，灯与易燃物间距离要大于30cm，室内不准使用功率超过100W 的灯炮。3、 使用焊接机时要执行用火证制度，施焊周围不能存易燃物体，并配备防火设备，电焊机应放在通风良好的地方。4、 施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。5、 施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾要注意以下事项：（1）、迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有缘柄的工具，当火场离开较远需剪断电源时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。（2）、当电源因其他原因不易及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定充分距离，必须穿戴绝缘用品。（3）、扑灭电气火灾时，要用绝缘的灭火器，如干粉灭火器、二氧化碳或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂进行救火。4.2.8 施工用电安全管理制度1、开关旁或罩壳上应标明用电设备的名称，标明时拟采用三号宋体白纸黑字用胶带固定，用电设备拆除时，所标明的用电设备名称一并去除，避免留在开关处而发生差错。2、施工电源及设施使用完毕后应及时拆除回收。3、严禁非电工拆、装施工用电设施。4、配电室应配备足够的绝缘手套、绝缘鞋、绝缘杆、绝缘垫、与电压等级相适应的验电笔、接地线等安全工具及防护设施，放在专用的箱(柜)内，建立台帐并按规定周期对安全工具及防护设施进行检查与试验。5、施工用电设施除经常性的维护外，在台风、暴雨、洪水、冰雹等恶劣天气后，应及时进行检查、维护。6、 新投入运行(包括转场后投入运行的)或大修后投入运行的电气设备（包括配电柜等），在72h内应加强巡视，无异常情况后，方可按正常周期进行巡视。7、 无人值班的配电装置及变压器每周至少巡视一次。8、严格按照《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194，《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005，《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99操作。