分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：复合电压过流保护是什么原理呀今天在给TRT校保护的时候碰见一个叫 
今天在给TRT校保护的时候碰见一个叫什么复合电压过流保护？？不明白
我想问问这个保护是什么原理
这个保护应该怎么样校验？？
怎么样才算保护合格呀
回答：复合电压闭锁过流保护”：复合——包含的意思；电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时，如低电压没动作就闭锁（保护不出口），低电压也动作时，保护就跳闸。
一般的过流保护动作灵敏度不够，为了提高保护动作的灵敏度，做法是结合母线的电压变化情况，这样即考虑了电压又考虑了电流，从而可区分过负荷和过流，提高了过流保护的灵敏度。
压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上，因为大电机起动时的cosφ较低，起动电流不会使母线电压降低很多，低电压不会动作，所以不跳闸；当线路未端短路时，cosφ较高，母线电压就会降低，低电压也动作，过流保护就会跳闸。