分类：生活
问题：空调老是跳闸！烧保险是怎么回事啊！我朋友的空调老是开到3
我朋友的空调老是开到3-5分钟就月跳闸烧丝！是怎么回事！原来是一趟线接的冰箱和空调。只开冰箱和电视什么的不跳！一开空调就跳！我把他的空调和冰箱的线分开都单独接的线！当时不跳了！昨天他打电话说又跳闸烧保险是怎么回事啊！4平方的铜线能带起空调吧！附带问下！一般空调和冰箱都需要的线号是多少！
回答：你好.
   一楼学者说对了,问题不在4mm的铜线,其能承载约20A的电流,朋友的空调机是几匹的?3匹机正常运行电流约12.5A,配线足够大了.
  问题出在两方面:1.电源控制部分的空气开关、保险的配置太小或老化，承载量已不足；开关、连线的内在、外在的接触不及格（接触电阻变大致松动点起弧、电流加大是造成上述故障的原因。---更换足够容量的开关、保险，处理好所有联接点。
2。空调机本身不正常，因散热不良、压缩机老化、电机匝间短路等原因使空调外机的运行电流变大，超过原正常的空开、保险的承载量而跳闸、烧保险。
找块钳表测量空调的运行电流，就可分辨问题出在1还是2。  供参考
附带回答:一般冰箱运行电流在1A以内,家用插座一般应使用2.5mm电源线(载流10--12A),一匹空调约3.5A,1.5匹约6A,2匹约7.5--8.5A,3匹约11.5--12.5A(用4mm线).