分类：生活
问题：10平方进户线接10KW负载发热我家进户线10平方，刚安装的地暖 
我家进户线10平方，刚安装的全开的时候进户线电流45A，但是线路有发热现象，用手感觉可能在40度以内，但是今天带了一个油汀一个电磁炉过去，等于增加了4500W的负载，进户线发热明显增加，用手感觉应该超过60度，因为很烫手了。请问是我负载大了还是进户线的质量有问题。我家在17楼，层高2米8，等于从楼底的电表箱到家里的强电盒应该有不到60米的线路。
回答：进户线电流有45A,那么按照单相供电的电流来估算,此时已经有10KW的负栽功率了,按基本情况来看,这根线上已经承载了接近满载的功率,你说你家在17楼,而如果电表计量是在一楼的话,也就是说这根线是从一楼接到你家17楼的话,线的总长应该在60米左右,这个时候线是比较长的了,稍有点发热(线路发热损耗)是正常的(因为都是"暗埋线",散热没有明敷线好).这个时候,你如果再要加负荷,也就是按你说的加其它电器,(按你说的约4.5KW),那这根线路就进入了"比较轻"的过载运行状态,当然是要增加比较明显的发热情况的,因为线路比较长,在线路本身"基本满载"的情况下,只要稍有过载,线路发热就容易较快的上升.至于说升温到什么程度仍然是"允许"的范围,在一般情况下,短期(或者称极短时间内)的极限温度,在85度以下,否则将可能引起线路的绝缘层快速老化,甚至是溶化现象,发生危险.即使是短时间的高温,虽然可能线路的绝缘层还正常,但是也容易引起线路绝缘的过早老化,所以一般不提倡较长时间的过载运行,更不能有"大过载量"的情况了.    至于说所谓的"国标"线的问题,如果是真正的国标线,那标称的10平方毫米的线,应该是基本符合规格要求的;但是即便是10平方毫米的线,你可能按照圆面积的计算方法来对线进行测量和计算的话,实际的值也有可能最终计算的结果低于10平方的,不是我贬低生产企业,能"基本达标"就算是不错的了,完全达到10平方的截面积,大概很难找到这种线材的,只是比"非标企业的线"要好一些,"尺寸"稍微足些"而已.    为了安全,建议尽量不要处于过载运行的情况,因为现在小区的线基本都是墙内或者是"电缆井道"的暗敷式布线,你要换线是很麻烦的,还可能没有办法换线,所以只能是保证在不过载状态下运行才比较好.当然如果你能换得了这路进户线,也可以更换16平方毫米的线的,不过还要注意电表的额定电流允许值和电表前端接线的允许值是否可以.