分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电缆如何算平方比方说24芯,36芯,8芯的电缆,怎么计算它们的平 
比方说24芯,36芯,8芯的电缆,怎么计算它们的平方.
回答：电缆可分为电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等类型。电缆参数有很多，芯数和截面积都是重要参数之一。一根电缆的一芯中导体截面积之和就是这根电缆的截面积规格。你说的24芯、36芯、8芯的电缆都是控制电缆或者通信信号电缆电力电缆没有这么多芯。通常都是用一芯的截面积来表示电缆截面积规格，而不是楼上说的24芯电缆就是24根导线的面积和。

例如通信电缆的规格表示：规格：对数×芯数×根数/直径
1×2×7/0.30的电缆截面为0.5(mm2)，而不是两芯截面积的和，两芯截面积的和是1平方毫米。

又例如：

1×2×1/1.38

1×4×1/1.38

2×2×1/1.38

3×2×1/1.38

4×2×1/1.38

5×2×1/1.38

6×2×1/1.38

8×2×1/1.38

10×2×1/1.38

以上不同芯数的电缆的截面规格都是1.5平方的。