分类：生活
问题：请问：为什么用摇表摇绝缘，要摇一分钟的时间？谢谢！请问：为什么用 
请问：为什么用摇表摇绝缘，要一分钟？谢谢！
回答：您好！  绝缘在直流电压作用下，它的吸收特性与加压时间有关，包括充电电流在内的吸收电流是随时间而衰减的，有一衰减的时间常数，到一定时间后吸收电流就降为很低的值。这就提出可用60秒时绝缘电阻绝对值与15秒时绝缘电阻的比值来表示在直流电压下的绝缘性能。    用兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻，由于直流电压作用于绝缘介质后，在其中流过的电导电流有一个稳定过程，此过程取决于时间常数t=RC（R为试品等值电阻，C为试品等值电容），因此加压时间越长，电导电流越趋于稳定 ，则测得电阻值越准确。对一般试品，加压1min后，吸收过程已基本完成。这就是在绝缘电阻测量中吸收比的概念由来。绝缘电阻的原理：加压时间足够长时，几何电流和吸收电流衰减为零，只剩下泄漏电流，绝缘电阻能反映此电流的大小，所以可以反映绝缘介质的状况。    但对大容量试品（如电力电缆、大型变压器、并联电容器），由于试品大多由复合介质组成，极化过程在1min内不能完成，所以应测量10min的绝缘电阻值；对较大容量的电力设备应进行极化指数测试，极化指数的定义是“在同一次试验中，10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。用兆欧表测试电气设备时，因试品不是纯粹的电阻，所以不会遵循欧姆定律，即用不同电压等级的兆欧表，测同样的电气设备，测出的阻值是不相同的。绝缘电阻不是一个常数，是不能用欧姆定律来换算的。