分类：生活-家居装修
问题：穿线管与给水管有什么不同一：PVC穿线管与PVC给水管有什么不同 
一：    P    穿线管   与    PVC   给水管     有什么     不同      比如：   这两种      PVC管的      压力      管壁厚度      材质       用途     等     相关知识   二：        把同一种    规格的     PVC     穿线管      和     PVC给水管      放在一起      不看这两份     PVC管上    的    标识        能区分    开哪是      PVC    穿线管       哪是    PVC     一：    P    穿线管   与    PVC   给水管     有什么     不同      比如：   这两种      PVC管的      压力      管壁厚度      材质       用途     等     相关知识   二：        把同一种    规格的     PVC     穿线管      和     PVC给水管      放在一起      不看这两份     PVC管上    的    标识        能区分    开哪是      PVC    穿线管       哪是    PVC     给水管     吗     
回答：P 穿线管 与 PVC 给水管区别主要是在它们的性能上。  PVC穿线管要求具有优异的电气绝缘性能，适用于电线、电缆的保护套管。PVC给水管及管件经溶解实验证实不影响水质，为目前自来水配管的最佳管材之一。给水用硬聚氯乙烯管材简称为UPVC给水管，在欧盟使用较多，我国市场份额不大。是以PVC树脂为主要原料，加入专用助剂，经挤出机挤出成型而成，但要求采用氯乙烯单位（VCM）残留量低的卫生给PVC树脂粉，同时采用无毒或低毒（低铅含量）热稳定体系，以保证管子的卫生性。VCM是致癌物质，我国规定卫生级PVC树脂中，VCM残留量为不大于5×10-6，铅是一种累积性的毒素，尤其对幼童（6岁以下）、胎儿、孕妇的健康影响较大。  不同于UPVC排水管，UPVC给水管的耐压性能是其主要的力学指标，影响管材耐压性能的既有机械设备因素，也有原材料和配方因素，同时也要考虑工艺的相应调整。如挤出螺杆和机筒的间隙不宜过大；更大的供料量和更大的压缩比；设计合理的配方，并进行相应合理的工艺调整，将塑化度控制在60%~65%。  市场常见的UPVC给水管以灰色为主，同一规格的较UPVC排水管壁更厚，耐冲击性能也远大于UPVC排水管。尽管UPVC给水管本身的刚性较大，低温耐压性能优良，20℃耐压环应力可大于42MPa，是目前市场上出现的建筑用给水塑料管中用量最大的，但其高温耐压性很差，因此只能用于塑料管中用量最大的，但其高温耐压性很差，因此只能用于60℃以下冷水或低温热水管道系统。用户使用时应注意。穿线管的材料成分没有硬性规定，但凡能达到标准要求的名项性能，均可作为穿线管使用。如交联聚乙烯管、PE管，PVC穿线管。因此此类管是依据用途概括的一类管。本篇针对用户常见的PVC穿线管作一简单介绍。  PVC穿线管按联结形式分为螺纹套管和非螺纹套管，以非螺纹套管见多；按机械性能分为低机械应力套管（简称为轻型）、中机械应力套管（简称为中型）、高机械应力套管（简称为重型）和超高机械应力套管（简称为超重型）；按弯曲特点分为硬质套管、半硬质套管，其中硬质套管又分为冷弯型硬质套管和非冷弯型硬质套管。在建筑行业常见类型为非螺纹中型硬质套管。  PVC穿线管，相对其他护套管具有价格低廉，优良的电性能，安装方便等优点，因此在建筑方面深受欢迎。普通消费者不论是在家装行业、建筑电工行业、通常见到的穿线管90%以上是PVC穿线管。