分类：生活-购物
问题：电工高手请入请问低压侧的电线配电电流有没有一个国标的计算公式,查 
请问低压侧的电线配电电流有没有一个国标的计算公式,查阅了好多的藉都没有一个公式.只有一个标准,4平方的线标准上一查都有40---50A了.敬请发表高见.
回答：电力线路的安全载流量是有表格说明的,但是一般使用中还有个线路上负荷的使用率等问题,所以一般在低压侧配线时(即设备安装后负荷端配线),一般电工都爱使用一个"经验公式",即:"每平方毫米截面的铜芯线,可以通过约5A的额定电流";所以,一般来说,如果是单相负载,那1KW在4.5A左右,也就是每平方毫米截面的线可以使用约1KW的负载.如果是三相三线的平衡负载(比如讲电动机),因为每KW的负载约为2A的电流,所以,每平方毫米的线可以使用约2.5KW内的额定功率.按照这个方法配的线,即使是找到专门的计算公式和查表后得出的结果,其"偏差"也不会大的,而且又好记也好算.另外你在表上查到的这个线的"允许"通过的电流,是叫"安全载流量",一般情况下选用线的允许通过的电流,都要比此数值小些才更安全.