分类：生活-家居装修
问题：1、九豪管业铝塑PE
    1、九豪管业铝塑PE-RT的结构特征：九豪PE-RT铝塑复合管因采用了双热熔连接技术，具有优越的耐高温、耐高压性能和良好的性价比，越来越受到工程设计人员和市场的广泛青睐。    　九豪PE-RT对接焊铝塑复合管严格按国家行业标准（CJ/T 159--2006)生产，内层与外层采用纯正韩国进口耐高温聚乙烯（PE-RT)，主承压层为无缝对接焊合金铝管，层间为复方热熔胶。按国家相关标准条件下使用，产品寿命为50年以上。      2、应用范围：九豪PE-RT铝塑复合管可应用于建筑内冷热水系统、高温散热器采暖系统、气体输送系统、空调系统、地源热泵系    1、九豪管业铝塑PE-RT的结构特征：九豪PE-RT铝塑复合管因采用了双热熔连接技术，具有优越的耐高温、耐高压性能和良好的性价比，越来越受到工程设计人员和市场的广泛青睐。    　九豪PE-RT对接焊铝塑复合管严格按国家行业标准（CJ/T 159--2006)生产，内层与外层采用纯正韩国进口耐高温聚乙烯（PE-RT)，主承压层为无缝对接焊合金铝管，层间为复方热熔胶。按国家相关标准条件下使用，产品寿命为50年以上。      2、应用范围：九豪PE-RT铝塑复合管可应用于建筑内冷热水系统、高温散热器采暖系统、气体输送系统、空调系统、地源热泵系统、地板采暖系统、医药食品企业管道系统等。如应用于建筑外 使用，应采用抗紫外线管材。在输送易在管内产生相变的流体时，在管道系统中因相变产生的膨胀力不应超过最大允许工作压力或者在管道系统中采用防止相变的措施。输送燃气时应符合燃气安装的安全规定。在输送人工煤气时应注意到冷凝剂中芳香烃对管材的不利影响。      3、技术参数：      标准工作压力：        1.25MPa      标准工作温度：        95℃      瞬间最高温度：        110℃      线性膨胀系数：        0.25mm/(m·m)      管环径向拉力：        2400--3200      导 热 系 数：          0.45W/(m·m)      爆 破 压 力：          dn16  8MPa                                    dn20  7MPa                                    dn25  6MPa                                    dn32  5.5MPa      1h静液压强度：       95℃  2MPa      管道内壁：            平滑、流体阻力小，粗糙度0.0004mm      弯曲半径:             ≥5D(D为管材外径）      3、九豪PE-RT铝塑复合管的优点：      耐高温、耐高压。对接焊铝塑复合管的主承压层为合金铝管，内外层所采用的PE-RT 具有优良的耐高温性能。      双热熔、不渗漏。RPAP5对接焊铝塑复合管采用双热熔连接技术，是目前各类管道系统中最安全的连接方式。双热熔管件可以封堵管材端面，避免了流体对管材端面的冲击和对管材金属层的腐蚀，延长了管材的使用寿命，是真正可以安全使用50年的管材。另外，九豪PE-RT铝塑复合管还有不透光、不透氧、易弯曲、不反弹、膨胀系数小、使用范围广的优点。
回答：九豪是国际大品牌~