分类：生活
问题：发电机的短路特性试验怎么做？？急等！！！！！！！ 
回答：作为检验短路特性的试验，不仅可以测得短路特性曲线，求得饱各的同步电抗和短路比。在电厂，用它可以判断转子及定子绕组有无匝间短路等有关部件故障。怎样做发电机的短路特性试验？ (1)在发电机出口油断路器外侧或出线端，将定子绕组三相短路。然后把电流表分别接入定子回路和转子回路。 (2)投入过电流保护装置，并作用于信号。 (3)起动发电机并逐渐增至额定转速后保持不变，然后合上励磁开关。若三相短路在出口油断路器外侧时，则要同时合上油断路器。 (4)通过调节励磁电流，使发电机定子电流分5—7次逐渐增加到额定值，并记录数次各点的读数。然后逐步把励磁电流由额定值减少到零值，重复记录上述各点读数。 (5)根据在各点同时测量的三相电流平均值，励磁电流和转速可绘制发电机短路特性曲线。短路特性试验注意事项：（1）以接入发电机二次回路的标准仪表读数为准，参照日常仪表，若有较大出入，则停止试验，查明原因。（2）试验时，当励磁电流升至15-20%额定值时，应检查定子三相电流的平衡情况，应正常。（3）临时接线要规范。