分类：生活
问题：电度表的零线进出接，电工请进有一排房间，原来只有一只单相电度表， 
有一排房间，原来只有一只单相电度表，现在每个房间要接一只DDS450式单相电度表（1和2接相线，3和4 接零线），因为特殊原因，每个房间之间零线切不断，所以所有房间零线是连在一起的，但相线是可以单独布置的，现在问题是零线在电度表上的进出线怎么接？谢谢
回答：每户的相线与相对应的表单独按1孔进2孔出的方法联接；零线3、4孔直接与电源零线任意联接就行。就是说不管串联并联、不管3孔4孔或者是单独只接3孔4孔，只要接上了零线就行。