分类：生活
问题：从楼道开关分出一条线!想从楼道开关处引出一条线来用电,可就不知道 
想从楼道开关处引出一条线来用电,可就不知道接哪条零线了,想当初我的知识还是不错的,可如今....唉,这叫什么事儿嘛!注楼道开关是"双开"控一灯的那种!
回答：按你说的理解分析：那个开关应该是单刀双投开关（图中虚线框内），灯为两地控制（三处及多处控制单刀双投开关不能实现），电路图如下。假设另一开关位置如图所示，则1＃、2＃、3＃线就确定了，如图，其中没有零线。你要找到零线只能从4＃线下手，按布线的习惯，4＃线的另一端最大的可能是甩到了电源处（图中红线所示），也不排除甩到灯的可能，所以你只要找到4＃线的另一端，接到零线上就OK了。



补充：不亮是因为零线是悬空的，把4＃线接到零上就可以了。关键是找到4＃线的另一端。