分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：家庭漏电保护器跳闸？？最近，我家的漏电保护器一直跳闸，经过我的多 
最近，我家的漏电保护器一直跳闸，经过我的多次测试，发现如下的现象：前提是，家里的全部拔掉。1、插座的空开单独推上，能坚持很长时间不跳。2、插座的空开与卫生间同时推上，2-3分钟，跳闸，有时也能多坚持几分钟。3、插座的空开与卫生间的空开同时推上，2-3分钟，跳闸。在，频繁跳闸之前的两天，我做饭，电饭锅铺过了，漏电保护就跳了一次，那是第一次跳闸，我家是新房子，刚入住的。我描述的这个现象，能大概分析出问题出在哪么？？我在网上也查了很多，我家有一个灯与插座走的同一个电，也就是有一开五孔的插座，会有影响么？？急盼大家的回复！！！先谢！！！
回答：你好，根据你的描述，我认为你家的线路应该没有问题，是漏电保护器的抗干扰性能有问题！按我的经验看，凡是线路有问题的情况下，你的漏电保护器是绝对推不上去的，不会等你推上去再等几分钟跳闸的。因为漏电保护的电流只要达到30毫安，就会在极短的时间内动作的（这个时间值我现在忘记了，应该是零点几秒内，你可以在那开关上看到的）。因此我建议换一个同样规格的新漏电保护开关试一下就可以。  漏电保护开关抗干扰性能，除了元件本身的质量，还与它周围的环境有关的。你可以先看一下控制箱内部的接线头是否接触良好，用绝缘螺批把开关箱内的所有接线用的固定螺丝重新紧一下；线路接触不良，会产生电火对线路产生强烈干扰的。家里的线路是否漏电的试验，你必须关闭所有的电灯灯具开关，并拔除所有的电源插头。应该在没有任何负载的情况下进行。先合上总开关，再逐一推上单开关。推上单开关的时间适当间隔长一点，这样才能发现问题所在。    推上所以单开关后如果没有问题，你再逐一房间、逐一灯具、逐一插头的去打开（插入）使用进行试验。这应该是比较安全、有效的检查办法，你可以自己去做的呵。