分类：电脑/网络-互联网
问题：网吧布线问题网线和电线捆在一起走，对网线有什么影响？ 
和电线捆在一起走，对网线有什么影响？  
回答：现在的，已经没有什么禁忌了。能扯到机器和交换机跟前就算 OK！可实际上，这么布线是绝对错误的。按综合布线的规定。弱电线（网线）和强电线（电源线）是不能在同一方向并列布线的。如果必须同方向走，则弱电线与强电线必须用不同的金属管道或者线槽分别走线。各走各的线槽。这是因为，两根并排的导线，其实际就相当是一个电容器：导线的绝缘外皮，是电容的介质，而两根导线，相当于电容器的两个极板。并排的距离越长，这个电容越大。越会造成互相的信号串扰。这个影响，如果用电和电子设备要求不高，可以不去考虑，但如果实际电器的信号和噪声干扰指标要求严格，则这样布线的结果，是肯定会造成信号质量劣化。比如，对于超五类的八芯双绞线来说，由于电源线50周频率的影响，其传输速率会达不到 165M/秒 的速率，而且，错包，丢包率会随并列走线长度而明显上升。同时，计算机的高频（相对于电源50Hz来说）信号，会造成一部分高频信号感应进入电源回路，成为电源的杂波，严重的会影响到一些电子设备无法正常工作。计算机数据信号的瞬间变化，形成的干扰杂波都是随机的，常常会影响一些精密电子设备产生随机误差和随机错误。如果不知道线路上有部分段是这样走线的，那么这种故障原因查找起来相当困难。因此，在质量要求比较高的电子设备使用空间中，是不允许这么布线的。但对一个普通网吧来说，造成的影响应该还不是太严重，顶多了，网速会受点影响，到不致造成严重的问题。但安全问题，倒是应该顾虑到的问题。比如，布线工程中，必须考虑鼠害的影响。一旦出现强电错误导入弱电线路，将造成人身事故和设备损坏。但对普通网吧，顶多烧毁个把网卡而已。也不是什么大事。但如果造成大的事故，在追究责任来说，布线设计者的渎职责任是绝对免不了的！因为规程规定是不允许这么布线的。如果客观条件，一定要同向布线，则建议你在这同向的一段距离内，把强电线（电源线）用金属线槽包容，而且线槽每隔一定距离要采取固定措施。一根整线槽，必须在两端的某一端可靠接地。网线就不必装入线槽了。捆绑在电源线线槽的外面就可以了。尽管这还不是严格的符合布线的规程规定，但对一个网吧来说，也就算是能说得过去了。信号质量，安全问题，干扰问题，都应该过得去了。