分类：电子数码
问题：空调跳闸房间旧空调换了一台新空调用旧空调的时候一直没事换了新空调 
房间旧换了一台新空调  用旧空调的时候一直没事  换了新空调一插插座就跳总闸 有时又不跳 插上插座打漏电开关也是有时跳有时不跳 原来是20安的漏电开关 我自己换了一个32安的漏电开关还是一样 能合上闸开空调又没事
回答：检查漏电保护开关接线是否正确，重点是零线和地线。许多建筑电照安装人员接线时根本不分零地线，如果地线当成零线接，测电压没问题，但是进出电流不平衡，会造成漏电开关跳闸。

新空调漏电可能性不大，必要时查看一下线路。