分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：变压器接地柱怎么做的？是不是用50*50*5角钢埋在地下？ 
接地柱怎么做的？是不是用50*50*5角钢埋在地下？
回答：较简单，用50X50X5的镀锌角钢2.5米长打入地下做接地极，接地阻值不大于4欧姆，如达不到要求，需再在2.5米远的位置再打入一根同规格的角钢，然后用40X4的镀锌扁钢连接。变压器的接地线用35平方的铜芯单芯电缆连接。将避雷器的接地端，变压器的中性线接地端和变压器外壳连在一起，可靠的接在这个接地极上。阻值还达不到要求的话，可浇些盐水。