分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：多大的用电量用多大的铜芯或铝芯电缆线怎样计算比如说30千瓦的电机 
比如说30千瓦的该用多大的铝芯电缆来供电？用铜芯电缆又该用多大的？怎样计算的？谢谢。
回答：拖动选线一般不考虑长度，因为电源和动力的距离都很近，不会超过1公里；环境温度只考虑线路敷设方式，线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式；拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。现在以30千瓦的为例来说说选择导线的过程。首先要计算30KW负荷的线电流。30KW的电机功率比较大，应该是三相电机。对于三相平衡电路而言，三相电路功率的计算公式是：P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式：I=P/1.732Ucosφ式中：P为电路功率U为线电压，三相是380Vcosφ是感性负载功率因素，一般取0.75你的30KW负载的线电流：I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A还要根据负载的性质和数量修正电流值。如果负载中大电机机多，由于电机的启动电流很大，是工作电流的4到7倍，所以还要考虑电机的启动电流，但启动电流的时间不是很长，一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5，那么电流就是91A。如果负载中数量多，大家不是同时使用，可以取使用系数为0.5到0.8，这里取0.8，这里只一台电机，就取1，电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。导线选择：导线一般只有铜芯和铝芯两种，过去我国铜比较紧缺，导线选择原则是以铝代铜；铝的导电性能比铜要差，但是经济成本要低。根据某电线厂家的电线允许载流量表，可以选用16平方的铜芯橡皮电线，或者选16平方的铜芯塑料电线。也可以选用25平方的铝芯橡皮电线，或者选25平方的铝芯塑料电线。如果选用电缆那就要按照电缆允许载流量表来选择。下面附有电缆载流量表。