分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：110KV变电站110KV侧有哪些保护？如何动作？特急求教！ 
110KV变110KV侧有哪些保护？如何动作？特急求教！
回答：一般来说，110KV变电站110KV侧有以下保护：
（1）线路保护：作为该变电所110KV线路的保护，目前多数采用微机保护，具体包括：距离保护、零序电流保护、三段式电流保护等。
在线路发生故障（相间短路、接地短路）或过载时动作，动作结果是将该线路断路器跳闸。
（2）母线保护：作为该变电所110KV母线故障的保护，在母线范围内发生故障（相间短路、接地短路）时动作，动作结果是跳开母联断路器，并切除该母线上所有连接的元件。
（3）主变保护：作为该变电所主变故障的保护，有瞬时动作的差动保护和瓦斯保护，还有一些延时动作的后备保护，在主变发生故障时，根据故障情况，可以将整个变压器切除，也可能跳开其中一侧断路器（对于三卷变）。