分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：1
回答：电线承载的是电流，功率与电压有关，限制电线承载电流的因素是外面绝缘材料耐温高低，不同允许耐温等级允许最大电流不同，同样是一平方铜线，75度等级的；单相线13A三相11A因为三相电线有三根电线发热（一般同一路线穿在同一条电线管内，假如每根线都是悬空分开那单相和三相都一样是16A），90度等级单相16A三相14A，110度等级单相20A三相17A。一般是75度等级电线，以三相穿电线管固定在墙上条件为例，（因为不同环境散热条件不同，如1平方单线分开埋在地下21A，悬空为16A，埋在保暖材料中只能6A），一平方11A，1.5平方14A，2.5平方20A，4平方26A，6平方34A，10平方47A，16平方62A。我是在澳大利亚，提供的部分数据是澳大利亚标准和国内差不多但在工作环境分得更详细。以上仅供参考