分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：我厂用的电力补偿用电容器去年才起用,用了8个14千乏自愈式电容,? 
我厂用的补偿用电容器去年才起用,用了8个14千乏自愈式电容,这两天接连坏了3,4个,都是不再有补偿电流或电流减小,换新后就可,请问损坏原因,换下的还能修复吗,电容器的正常寿命是几年,谢谢
回答：可能电压等级不够,不能修复,一般2年以上!

应用于调整功率因数时，请串连限流电抗器或使用切换电容接触器，避免瞬间涌流破坏电容器
若用于谐波含量高于环境时，请提升电容器电压等级和串联抗谐波电抗器使用
为避免重叠电压破坏电容器，电容器再投入需彻底放电大于3分钟
电容器在额定电压和额定电流以外状态下运行,会缩短电容器使用寿命