分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相电机用两相电原来厂里都是用三相电的电机功率都在1~4千瓦。现 
原来厂里都是用三相电的功率都在1~4千瓦。现在因拉砸限电只有两根火线了。听人说加个电容可以用。确不知怎么接，用多大的电容怎么算。跪求老师赐教，通俗易懂一点。最好举个例，还有就是想问一下电容的价格是多多少。
回答：你好：
——★1、三相电动机的运转，是依靠“三相旋转磁场”达到的。使用两相电源是不能转动的，必须建立“旋转磁场”才行。
——★2、单相、两相电源建立“旋转磁场”要使用电容器，利用电容器的分相作用，起到旋转磁场的作用。
——★3、因为使用电容器建立的旋转磁场，不是完全、对称的三相交流电，相位差不是正120°，通过电容器的工作电流与另外两相也有差别，所以功率下降较大。
——★4、应急使用时，可以把两相电源接到电机的两端，另一端通过电容器接到两相中的任何一相均可，只是转向有别。
——★5、一般情况下，1KW用10μ～20μ即可，要根据负载情况来选择。