分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：60KW用多大的电缆线<动力>急医院10个平方的动力电,估计医院 
10个平方的动力电,估计医院用电量为50个KW,请问是否已经超负荷,该用多大的电缆动力<电缆为铜芯>
回答：你可以用电工常用的“经验算法”来“估算”一下：即每1平方毫米的铜芯线，可以通过4.5A的额定电流，那么如果是平衡的三相电路（即动力电）电流约为2A/KW ，也就是平衡的三相负载，在每平方毫米的铜芯线上，可以达到2---2.5KW，这样，你说你需要的总负荷约为60KW的 话，用30平方毫米截面积的铜线就可以了；但是由于所得的需要并不一定和线的规格符合，也为了保险起见，应该将取用数值向线径规格的最相近并且是计算值的“高端”“靠近”，也就是用截面积为35平方毫米以上、50平方毫米以内的铜芯线来提供电力，过大也会造成浪费，没有必要。