分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：160A空气开关发热跳闸我们酒店一楼的空气开关，最近怎么老是跳闸 
我们一楼的空气开关，最近怎么老是跳闸。开关是160A的，其它分闸一切正常。经检查发现在开关外壳发热有一点异味。
回答：你好：
——★1、“分闸一切正常”，并不能说明160A的总闸也“必须正常”。正确的检修方法是：用“钳形电流卡表”，测量总闸的每一相电流是否正常？任何一相电流超过160A，都会掉闸的。
——★2、另外，随着时间的推移，对各个开关的紧固件（主要指固定电线的螺栓处）要定期检查、加紧。由于（冬、夏）温度的变化，接线端子松动、过热的现象也是常见的。
——★3、从产品质量分析，一些个别小厂生产的开关，存在有水分的现象，如触点容量不达标、脱扣机构整定值不准、导电铜排较细等等，也是过热、掉闸的原因之一。

【建议】：①、在用电高峰时段，仔细测量160A总闸的三相运行电流，并进行适当的调整，使三相电流基本平衡；②、观察用电高峰时段的电流峰值，必要时，可以根据供电容量来更换大一级容量的总闸；③、对于劣质开关，应及时淘汰，以保证供电的安全、可靠性。