分类：生活-购物
问题：火线是4平方毫米，零线是2.5平方毫米的一套线路可以使用多大功率? 
三户人和租一栋房子，三户人家的有三个电磁炉、一个冰箱。火线是4平方毫米，零线是2.5平方毫米的一套线路，电表是10（40）A，哪些须换，火灾的可能性大吗？ 共0条评论...
回答：你好：
——A、根据你的描述，你处如果是单相供电方式，就应该按照2.5平方的电线来计算电流。（三相供电时，流过零线N的电流要小，电线也会细一些）因为单相供电线路的火线、零线应该是同样粗细的。
——B、2.5平方铜线的安全电流是15A。（4平方铜线的安全电流是25A）电磁炉的功率在1800瓦左右，电流8A上下。（电磁炉的铭牌上有标注）也就是说，两台电磁炉同时使用，就已经“满载”了！
——C、你处的供电线路存在明显的隐患，必须予以排出。