分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：制冷技术冷剂水是什么?冷却水是什么?两者有什么区别或联系吗?多谢 
冷剂是什么?冷却水是什么?两者有什么区别或联系吗?多谢了啊!!!!!!!
回答：在制冷工程中，冷剂水是制冷剂，冷却水是用来吸收制冷剂的热量的循环水。制冷剂---又称制冷工质，是制冷循环的工作介质，利用制冷剂的相变来传递热量，既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热，在冷凝器中凝结时放热。当前工业制冷剂大约有30多种。常用的有氨（Ammonia）制冷剂和氟里昂（Freone）制冷剂。先说氨制冷剂，它使用较早，广泛地用于冷藏、冷库等大型制冷设备中，其主要优点是单位容积产冷量大、成本便宜、不与金属及冷藏油反应，热稳定性好，但这种制冷剂也有毒性大、腐蚀有机配件的明显缺点。其次是氟里昂制冷剂，这是饱和碳氢化合物卤族衍生物的总称，其中氟代烷烃写作FC，含氯氟代烷烃写作CFC，含氢写作HFC，两者都有的写作HCFC。氟里昂制冷剂的应用比氨制冷剂晚60余年，但它一问世就以其无毒无臭、不燃不爆、稳定性好、对设备有良好的润滑作用而成为制冷工业中制冷剂的，CFC-12更是广泛用于冰箱制冷剂生产中，其它如CFC-11、HCFC-22、HCFC-113、HCFC-114等制冷剂也都有广泛应用。但是，氟里昂制冷剂有其致命的缺点，它是一种"温室效应气体"，温室效应值比二氧化碳大1700倍，更危险的是它会破坏大气层中的臭氧载冷剂的定义----在间接冷却系统中,起冷量传输和分配作用的中间介质称为载冷剂.采用间接冷却的好处在于,可以减少制冷系统的容积而减少制冷剂的充灌量.由于载冷剂的热容量较大,被冷却对象的温度易于保持恒定常用载冷剂有:①无机盐的水溶液,通称冷冻盐水，所用的盐有氯化钠、氯化钙、氯化镁等。冷冻盐水是应用最广泛的载冷剂。②醇类及其水溶液，如甲醇、乙醇、乙二醇和丙二醇及其水溶液等。③氯代或氟代烃类，如二氯甲烷、二氯乙烯、三氯一氟甲烷及其他各种氟利昂等。④液态氨。制冷术语中第6.2.2、6.2.9制冷剂、载冷剂　　 制冷剂采用的英文对照词为refrigerant或primary refrgerant，多数辞书上取前者。载冷剂的英文对照词，本术语中采用secondary refrigerant；refrigerating medium。两者同是制冷系统中实现制冷目的的工质，不同点在于制冷剂通过制冷循环实现制冷，因此一定伴随相变及潜热变化；载冷剂则是用在间接制冷系统中，并通过显热的变化实现制冷的，例如冷水机组中的冷水就是载冷剂。　　 需要说明的是，尽管制冷剂、载冷剂在性能上有许多不同要求，但根本一点是在制冷系统中所起的作用不同。以水为例，既可以作为压缩式冷水机组中的载冷剂（chilled water），又可作为吸收式制冷机中的制冷剂（water as refrigerant）。水不能作为压缩式制冷机制冷剂的原因是由于水的单位容积制冷量小，会使压缩机体积太大。但在吸收式制冷机中是通过吸收等过程实现升压目的，因此可以用作制冷剂。因此，术语释义中用在制冷系统所起作用来区分制冷剂与载冷剂是合适的。家用吸收式冷暖空调　　目前，家用空调器采用的制冷（热）方式为蒸汽压缩式制冷（热）。而吸收式制冷（热）与蒸汽压缩式制冷（热）相比，具有节约电能、振动小、噪音低、环保型制冷剂等优点而被广泛应用于大型制冷（热）设备。　　溴化锂吸收式制冷机是热力制冷机的一种，以热能为动力，利用液体在汽化时要吸收热量的特性来实现制冷（热）。它以水作为制冷剂，以溴化锂作为吸收剂，依靠外界不断供应的热能实现制冷剂的热力循环。　　这款家用吸收式冷暖空调的热源来自电磁感应炉所产生的热水，吸收式制冷装置则由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液热交换器及溶液泵等设备组成。其工作流程为，在发生器中利用蒸汽(或热水)通过管路对溴化锂溶液进行加热，由于溶液中水的蒸发温度比溴化锂的蒸发温度低得多，所以稀溶液被加热到一定温度后，溶液中的水首先蒸发为水蒸汽，使剩余容器中的溴化锂浓度增加，浓溶液在重力及压差的作用下，经热交换器放出热量，而后与吸收器中稀溶液混合，组成中间溶液。发生器中产生的水蒸汽进入冷凝器，经冷凝器中的冷却水管不断冷却，放出汽化潜热而冷凝为液体，成为冷剂水，然后通过节流装置降压后，进入蒸发器中不断蒸发，蒸发时通过冷水管的管壁吸收冷冻水回水的热量，使回水得到冷却，成为空调用的冷冻水送至用户，循环使用。蒸发后的制冷剂水蒸气进入吸收器，被正在喷淋的中间溶液所吸收，重新变为稀溶液，吸收过程中放出的溶解热，则由吸收器管内流动的冷却水带走。利用这个原理，不断进行循环以达到制冷的目的。溴化锂吸收式冷暖空调在任何气候条件下均可制冷或制热。据厂家介绍，这种家用吸收式空调可比传统压缩式空调机节电30%以上。制冷术语中第6.4.9、6.4.19条 冷凝器、蒸发器　　对于完成制冷机制冷循环的这两大主要换热设备，国内外工程界的叫法是一致的。冷凝器用在制冷机高压侧，是将制冷剂热量通过冷却介质（例如冷却水）带出的散热式换热器。蒸发器用在制冷机的低压侧，完成制冷目的。可分为直接冷却式（直接冷却空气或冻结物）及间接冷却式（制冷剂首选项冷却载冷剂，再通过载冷剂实现冷却目的），因此蒸发器是吸热换热器。