分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：菜鸟提问，关于单相电机的问题有一台单相电机，使用一个2p的空开控 
有一台单相，使用一个2p的空开控制，当合上空开时，电机不能启动，竟用验电笔查看电源线，发现零火都带电。请问老师这是什么原因引起的啊？
回答：你好.
   问题很可能出在零线断路了,但用试电笔检测零线断点会受线路多种因素的干扰;没电压表的建议使用台灯查电路(给台灯插头接好两小段电线):
1.以此两线触2P空开的两进线端子;灯亮是电源正常;不亮则循线一级级地查找电源零线松脱的连接点.
2.电源正常合上2P空开,以灯的两线触空开的两出线端子;灯不亮是零线侧开关的触点烧坏了(将此侧的进出端子用线短接了可暂时有控制地试电机);如果灯亮,是电机绕组开路;试电笔所测的零线带电有可能是由于供电不平衡零线带电或室内线路混乱其他电器的回路影响.仅供参考