分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：零线与地线?在市电的供电线路中，电源端（应该是发电站吧？）的零线 
在市电的供电线路中，电源端（应该是站吧？）的零线是接地的，这个说法应该没错吧？无论后面接多少用户，共用的都是同一跟零线，也就是说所有的用户的零线都是接地的，既然如此，那插座和家用电器何必还要接地线呢？零线不就已经接地了吗？恳请各位前辈解惑！
回答：首先我们要明确什么是零线，什么是地线。在系统中，当电源（或负载）为星形接法时，三相绕组的首端或尾端连接在一起的公共端点，称为中性点，简称中点。中性点有电源中性点和负载中性点，从中性点引出的导线称为中性线，简称中性线。如果中性点与接地装置直接连接而取大地为参考零电位，则该中性点又称为零点，从零点引出的导线，称为零线。也就是说，当中点与接地装置相连时，就使中点变为零点，即中线变为零线。家用电器的接地线是指从机壳引出的接地导线，它是为了漏掉电器的金属外壳上积累的电荷，避免触电事故而设置的。如果室内无专门接地线，可以将电器外壳同打入潮湿地面的角铁等连接起来。零线接地是为了为了使不平衡电流流入大地，而地线接地是为了使积累和泄漏到电器外壳的点流入大地，保证电器的使用安全。另外，电器外壳与零线是没有接通的，其所带的电是无法从零线上流回大地的，所以也必须要另外安装连接地线。如果把电器外壳和零线接在一起。这是很危险的。因为这就等于将外壳和供电电路短路，一旦插头插反，外壳就直接与火线相连，危险是不言而喻的。即使插头不接反，也有潜在的危险：零线若接触不良或断路，外壳仍相当于直接与火线相连。