分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：关于接地线的问题请问在实际应用接地线都能解决哪些问题？ 
请问在实际应用接地线都能解决哪些问题？
回答：接地线就是把家用电器或用电设备的外壳和大地相连接的导线。   常用的三相四线中没有接地线，三相四线，指的是火线的A、B、C三相（得三线）加一线（零线N），其中零线N就是变压器三相线圈的中性线，中性线和变压器的外壳连接，可靠的和接地装置接在一起后，和三根火线形成供电线路，这就是三相四线供电。   在用电的负荷端，如果负荷是三相电器设备（如电动机等），一定要装可靠的接地装置，经供电部门检验合格，和三相电器设备的外壳可靠连接，叫有“保护接地”，如果再把零线也接在三相电器设备的外壳上，就叫有“保护接零”。   实施“保护接地”和“保护接零”有一个最严格的条件，就是设备的外壳一定要可靠接地，绝对合格，而且一定要和供电的系统吻合，否则不但没有保护作用，而且有违害。因为如此，家庭的家用电器不能实现可靠的接地，所以家庭禁止三线四线供电时有“保护接地”和“保护接零”。   家庭的“保护接地”是用三相五线来完成的，除了上面所讲的三线四线外，还要有一根接地线，这根接地线从变压器起有单独的接地装置，一定的距离有重复接地装置，单相或三相进入每栋楼层后，又要和这栋楼合格的接地装置连接，再引入用户。   三相五线供电的，三相用户有五线，单相用户有三线，相线、零线和接地线，零线和接地线不能接在一起，否则有危害。单相用户的三线 ，零线和相线同截面，接地线是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的，插头和插座的接线原则是：左零右相上接地。就是的外壳和插头的上插连接，外面来的接地线和插座的上插连接，把家电的外壳和大地可靠连接，实现用电的安全保护。   如果要详细了解家庭用电的知识，我的博客有“家用电器的安装方法”，你可以去看看。