分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：冷库工程施工要注意哪些细节？ 
工程施工要注意哪些细节？
回答：   4、冷库工程设备设备需要留心制冷系统的联接开封时，因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过镇压密封。都应有压力，可查是不是有漏，出厂铜管应两头有封尘方法，施工时也要留心随时密封，以防水尘土进入管内，冷凝器→主机→蒸发器，铜管联接以焊接方法，接口健壮美丽。导线线径抵达恳求，根据各用电电器功用装备导线。接头健壮，需保护穿管则不能省，接电准确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是36V电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可靠接地。探头与温度闪现探头一齐穿入库内蒸发器回风口，温控固定在天板上。


     要想创造一个高性价比的冷库工程，除了要有好的冷库计划、计划以外，还要选用高质量的冷库设备、高技术的操作，制冷设备厂家对于冷库设备需要留心的细节，制冷设备厂家汇总如下：



    1、冷库工程设备设备需要留心铜管、铝管排放尽量走直管并分段固定，全部铜管需分别穿保温管与同方向电线一重用空调扎带一起包扎好，保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
    2、冷库工程设备设备需要留心电线排放需用波纹软管或走线槽穿管保护，全部电线除用空调扎带扎好外，温度闪现导线尽量不与电线靠在一起排线。
    3、冷库工程设备设备需要留心散热器的设备最好在主机偏上位，散热器安放方位离主机越近越好。散热器设备位具有最好散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备，离地应有2M高，设备水平健壮。