分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相五线制中，三条火线中两条短路，为什么会造成单相用电设备坏掉 
回答：您好！
    您说的两条短路分两相短路和两相接地短路，
    两相短路时，短路电流为正序电流的根号3倍，短路点非故障相电压为正序电压的2倍，
    两相接地短路时，非故障相电压为该相正序电压的3倍，
    三相五线制中另外两条是中心线N和保护线PE单相设备接的是一ABC中的一条，即火线，和N线。当发生故障时，单相设备接的那条火线电压会升高，超过正常工作时的额定值。所以会造成单相用电设备坏掉。 楼主采纳吧。。