分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相低压(400V)电力电容能否用万用表测量低压侧（400V）补 
低压侧（400V）补偿电容中相熔断，更换后现已正常。如果在运行中能否用卡电流的方法判断电容好坏，如果在停运时能否用万用表判断电容好坏，我们单位没有电容表。
回答：可以 ，但是不知道你的电流表测量等级够不。测量电容电压 电容电流
可以大致估算电容量C=I÷（ωU）*1000
c 微法  u 伏   I 毫安   ω 314
否则的话应该出入毫安表。