分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相四线的变压器供电6三相四线的变压器供电，把中性线接地，当一相 
三相四线的供电，把中性线接地，当一相火线接地时，先电压是否平衡？？（我其实一点也不懂，帮我爱学习的老爸问的）呵呵
回答：三相电压当然不平衡啦！所谓平衡：电压平衡：三相电压每相电压均在正常的电压范围内，电流平衡：三相电流每相电流均在正常的电压范围内，当一相火线接地时，电压严重不平衡了，叫缺相，一相电压变零了；电流也严重不平衡了，叫短路，一相电流变得极大；这其实就是大故障啦，如果火线接地是瞬间的，会引起火线对地打火，也可能会跳闸；如果火线接地是良好的，会引起前端供电回路跳闸故障，跳闸了，三相全断了，必须排除火线接地故障，才可合闸供电。一、低压电网三相平衡的重要性 　　 1．三相负荷平衡是安全供电的基矗三相负荷不平衡，轻则降低线路和配电的供电效率，重则会因重负荷相超载过多，可能造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁等严重后果。　　 2．三相负荷平衡才能保证用户的电能质量。三相负荷严重不对称，中性点电位就会发生偏移，线路压降和功率损失就会大大增加。接在重负荷相的单相用户易出现电压偏低，电灯不亮、电器效能降低、小水泵易烧毁等问题。而接在轻负荷相的单相用户易出现电压偏高，可能造成电器绝缘击穿、缩短电器使用寿命或损坏电器。对动力用户来说，三相电压不平衡，会引起电机过热现象。 　　 3．三相负荷保持平衡是节约能耗、降损降价的基矗三相负荷不平衡将产生不平衡电压，加大电压偏移，增大中性线电流，从而增大线路损耗。实践证明，一般情况下三相负荷不平衡可引起线损率升高2％-10％，三相负荷不平衡度若超过10％，则线损显著增加。　　有关规程规定：配电变压器出口处的负荷电流不平衡度应小于10％，中性线电流不应超过低压侧额定电流的25％，低压主干线及主要分支线的首端电流不平衡度应小于20％。通过电网技术改造，要真正使低压电网线损达到12％以下，上述指标只能紧缩，不能放大。　　 4．只有三相阻抗平衡，才能保证低压漏电总保护良好运行，防止人身触电伤亡事故。问零线、火线、地线、相线具体都是做什么用的啊