分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：塑壳漏电断路器的选择依据什么？ 
塑壳漏电的选择依据什么？
回答：选择塑壳漏电断路器应按照使用目的和根据作业条件选用：
按使用目的选用：
①以防止人身触电为目的。安装在线路末端，选用高灵敏度，快速型漏电保护器。
②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路，选用中灵敏度、快速型漏电保护器。
③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线，应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。
按供电方式选用：
①保护单相线路（设备）时，选用单极二线或二极漏电保护器。
②保护三相线路（设备）时，选用三极产品。
③既有三相又有单相时，选用三极四线或四极产品。