分类：生活-家居装修
问题：地面采暖是什么意思?家庭中如何运用?谢谢 
地面采暖是什么意思?中如何运用?谢谢
回答：现在的很多项目，都采用了地板采暖，面对这一新型采暖方式，很多消费者还很陌生,尤其是购买毛坯房的消费者，面临着选择适合地板采暖的地面装饰材料的问题，记者分别采访了生产安装地板采暖系统的生产厂家和地面材料方面的专家，希望给读者一些参考。 　　了解地板采暖 现在市场上普遍采用的地板采暖都是在分户独立采暖炉提供热源的基础上实现的，它较传统采暖改变的是散热片的位置，改为在地板下铺设管线以传输热能。 　　据专业人士分析，地板采暖是最舒适的采暖方式之一，所列举的优点如下：在垂直高度上，热量分布均匀；在室温相同的条件下，距地面５~１５厘米高度的温度，较对流采暖方式约高８~１０摄氏度；传统采暖因为热气是从暖气片向上跑，无法形成良好的冷热循环，往往会使人产生头昏脑胀的感觉，而采用这种新的供暖方式，人的感觉是脚热头凉，头脑清醒；空气对流减弱，有较好的空气洁净度；与其他采暖方式相比，较为节能，节能幅度约为１０％至２０％；因没 有散热片对空间的破坏，有利于屋内装修；地面盘管并填充混凝土，有利于隔声和降低楼板撞击声。 　　其缺点：对层高有８厘米左右的占用；地面二次装修时，易被损坏；铺设木地板有干裂的麻烦，最好选用地砖或复合地板；设定温度不能太高，否则会大大降低输送管道的使用寿命；由于防水需要，卫生间不便铺设，还要借助于电暖气。 　　大理石、复合木地板 　　都适合地板采暖 　　从上面由专业人士列举的缺点可以看出，为地板采暖选择和安装地面装饰材料的确要慎重，才能安心享受它所带来的舒适。 　　专业安装地面采暖的北京奈特铝塑复合管有限公司的工程师告诉记者，地板采暖首要的要求稳定性要好，目前较为流行的大理石、通体砖和复合木地板都适用于地板采暖，只是在安装上要特别注意。 　　国家人造板质量监督检测中心副主任吕斌介绍了木地板类材料在选择时应注意的问题，适合地板采暖的材料必须能够在２５℃以上温度下不会因木地板的水分散发而变形、地板拼接处拉开和发生板面裂缝。地板采暖在东南亚地区各国，尤其是韩国和日本应用非常普遍，多层实木复合木地板是当地人的首选。 　　据吕斌先生介绍，多层实木复合木地板在与地板采暖搭档时体现出这样的优势：由多层单板层压起来纵横交错的结构，使地板材料柔韧性更强，而且这种地板较薄，导热性更好，节约能源。 　　铺装前向物业要图纸 　　注意不要随便打眼钉钉 　　地板采暖是在楼板上盘铺铝塑复合管，再填充混凝土。据奈特铝塑复合管有限公司的工程师介绍，专门从事地板采暖施工的单位会把每一户的“地热竣工图”留给建设单位和开发商，最终由物业保管。装修施工人员应在看清管道铺设情况后设计施工计划。 　　在铺装时一定注意不要随便打眼钉钉，如果装修设计中不能避免上述作业，一定在了解管道铺装情况后再动工，可以局部敲开水泥面看看有没有管道。 　　该工程师还提醒装修施工人员千万不要在施工现场地面上生炉子、用电炉子、烧篝火，因为铝塑复合管高温下会熔化。 　　另外，据国家人造板质量监督检测中心副主任吕斌介绍，强化木地板（技术上适用于地板采暖的强化木地板）在铺装时应注意在背面榫槽处也要涂刷胶粘剂，防止加热后又降温的管道所产生的冷凝水侵蚀地板。 　　地暖地板的标准正在制定中 　　地板采暖方式是传统采暖方式的变革，也是未来采暖方式的发展趋势，但目前专门为这种采暖方式设计生产的地面装饰材料还很少。据国家人造板质量监督检测中心副主任吕斌介绍，现在市场上销售的强化木地板在某些方面改进后，可以适用于地板采暖，一些厂家在消费者提出此要求后会提供专门的定制服务。 　　市场上还没有见到专门为地板采暖设计生产的地板材料，吕斌认为，这与我国还没有专门的地暖地板标准有关，目前有关部门正在着手制定相关标准 。地 板 供 暖 主 要 设 计 参 数 说 明 　　 　　　 　 　　 　1、地板供暖结构层厚度：公共建筑90mm，住宅70mm； 　　　2、热媒温度≤65°C(特殊情况水温≤80°C)； 　　　3、供回水温差8－15°C； 　　　4、交联聚乙稀管(PEX)工作压力为≤0.8Mpa，铝塑复合管(PE/AL/PE)≤0.8Mpa； 　　　5、地板采暖结构层允许承受荷载≤2000kg/平方米，如承受2000kg/平方米以上的 　　　 荷载，应采取相应的措施； 　　　6、供水干管上应设置过滤网，以防止异特进入地板供热系统内； 　　　7、公共建筑采用ф20mm(16/20)管材，住宅宜采用ф16mm(12/16)； 　　　8、地板辐射供暖散热量与室内设计温度、供回水平均温度、管间距、保温板厚 　　　 度、混凝土回填层厚度、地面材质等诸多因素有关。 　　　一般情况： 　　　 室内设计温度： 15-28°C； 　　　 管间距： 100mm-350mm； 　　　 供回水平均温度：35-55°C； 　　　 地面材质： 石材磁砖类、木地板类、塑料类、地毯类。