分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：楼房地线】我家新楼房的地线是接在卫生间下水管道（铸铁的）上的，请 
我家新的地线是接在卫生间下水管道（铸铁的）上的，请问内行人这符合用电安全标准吗？网上说说地线不能接在水管上，不知道这里所说水管包括下水管吗？
回答：您好！ 
   家庭电器所使用的接地极可按照自然或人工的接地导体来接地。 
按自然或人工的接地导体分类： 
①自然接地极：混凝土中钢筋、水管、电缆、自流井管等。 
②人工接地极：扁钢、棒、管道、埋入基础的接地极。 
按安全计，不应把可燃液体、煤气和热力金属管道系统作为接地极。 
家庭用电是属于小接地短路电流的系统，可以利用自然接地极作为唯一的接地极，只要达到所要求的接地电阻值，就不必另行敷设人工接地极。利用建筑物或构筑物基础中的钢筋作接地极时，最好将钢筋焊接。多层建筑物的基础作为接地极时，其接地电阻都在4Ω以下。