分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：如何计算消防管道？还要不要计算消火栓的垂直高度？ 
如何计算消防管道？还要不要计算消火栓的垂直高度？
回答：1、请问室内、室外最不利点的消火栓压力怎么确定？－－－由规范规定。2、建筑设计防火规范上有写：室外的不应小于0.1MPa，有没有具体的计算公式？－－－同理，由规范根据灭火实际需要作出规定。3、室内和室外的一样嘛？－－－不一样。室外不就应小于0.1MPA。室内，多层和高层的规定也有区别：《建筑设计防火规范》第8.4.3条第7项：水枪的充实水柱应经计算确定，甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房（仓库），不应小于10.0m，高层厂房（仓库）、高架仓库和体积大于2500立方米的商店、馆、影剧院、会堂、展览建筑，车站、码头、机场建筑等，不应小于13.0m；其它建筑，不宜小于7.0m。《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.2条规定：消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定，且建筑高度不超过100米的高层建筑不应小于10米，建筑高度超过100米的高层建筑不应小于13米。上述两个规范的规定，都是针对最不利点室内消火栓的压力规定。 室内消火栓充实水柱长度为7m、10m、13m时，消防管道需要多少压力才能保证充实水柱呢？－－－分别不小于0.07Mpa\0.1Mpa\0.13Mpa