分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：住宅供电系统跳闸你好：这几天广东这边天气比较潮湿，我们所管理的小 
你好：    这几天广东这边天气比较潮湿，我们所的小区有一栋住宅（A栋）供电系统出现频繁跳总闸情况。其他住宅都没事。    在年前此栋住宅内的会所装修过程中出现跳总闸的情况，（3200A的漏电开关，每栋都有单独的配电房）后来经过装修整改没事了，年后这几天天气比较潮湿，从2月27日下午开始A栋供电系统出现频繁跳总闸情况。经检测，会所线路正常，线槽外壳（插接式铝镁合金线槽）有水珠，测A栋1区三相对地电阻分别为：0.09M  0.11M  0.08M零线对地电阻0.25M 2区三相对地电阻分别为：0.38M  0.33M  0.36M零线对地电阻你好：    这几天广东这边天气比较潮湿，我们所的小区有一栋住宅（A栋）供电系统出现频繁跳总闸情况。其他住宅都没事。    在年前此栋住宅内的会所装修过程中出现跳总闸的情况，（3200A的漏电开关，每栋都有单独的配电房）后来经过装修整改没事了，年后这几天天气比较潮湿，从2月27日下午开始A栋供电系统出现频繁跳总闸情况。经检测，会所线路正常，线槽外壳（插接式铝镁合金线槽）有水珠，测A栋1区三相对地电阻分别为：0.09M  0.11M  0.08M零线对地电阻0.25M 2区三相对地电阻分别为：0.38M  0.33M  0.36M零线对地电阻0.37打下1区分开关可正常供电。逐户测用户室内线路绝缘，对〈0.5M的线路暂时隔离可正常供电，但昨天晚上又出现公共照明部分引起的总闸跳闸情况。我们的供电线路是由变压器房引入后接入3200A漏电总开关，而后用刀开关分两路供给1区，2区住户。在每层楼由插入式开关箱引出电源分配给各住户，住户房间开关箱有漏电开关。测量每层漏电流约5——12MA（22层*2）线用钳表测得电流1区0.78A  2区1.57A。    以前并未出现过这种情况，请问此种情况一般是何原因？线路不过载，才用三年时间。这种情况我们的供电线路在漏电开关的设置和电流整定方面如何调整？检查的思路和步骤如何？如果不要漏电保护会有什么问题吗？漏电电流过大有何危害？是否会增大变压器的损耗？                                谢谢。
回答：你好！    首先我要请你多包函了，因为可能是我的水平还不够，所以就你说的这些情况，我还不能完全判断是由于什么情况而引起了你说的频繁跳闸保护的现象，请勿见怪。    你说的这些情况中，有故障的线路系统中，有没有将零线和接地保护线“混接”（或者将这两路线接在一起）、相碰等情况存在？    一般情况下，总控制端（线路总控制端）的漏电保护，其漏电动作电流一般整定为100mA，各住户用电控制端的为30mA（这在买来的漏电保护开关上是已经“整定好”的）。在供电系统中，总电源控制端一般是可以不安装漏电保护控制开关的，比如配电室的各路电力控制的空气开关等，都是只有过载保护而不设漏电保护的，都是以在用户或者用电端的分路控制（比如楼宇整栋的总电源就不设楼电保护，而在各单元的总控制（分路总控制端）设漏电保护和各用电端（即各住户的总开关）才考虑安装漏电保护控制；但是你说的这处的情况，我认为也不能急于把总控制端的漏电保护去掉，还是应该先查出故障的原因才行。要说到漏电流过大，对变压器当然是会增加损耗了，也就是会增加没有经过计量、控制的损耗，当这个电流达到一定程度时，就会发生设备、线路外部、以及没有和线路有“电气连接”的多处，出现“带电”的危险情况，甚至有可能发生人身或设备的安全事故或灾害。    要说怎么检查，我一时还无法根据你说的这些情况就给出完全正确的检查方法或措施，但是，我想既然你说的其它类似的系统（别的楼宇）供电是正常的，那么我想是不是可以用“最原始”的检查方法呢？也就是，测量和观察正常的、并且是类似或基本系统的供电系统，记录他们的有关参数，仔细检查正常的供电系统和你说的出现故障情况的供电系统有什么不同的情况，说不定就可以检查出问题的所在，或者是故障的大致情况或大概部位了。    具体的检查，我再次要请你多多原谅了，因为我根据实际“现场情况”，还没有办法给你提出完全正确的检查方法和建议，请不要见怪哦。