分类：生活
问题：变压器问题2做变压器的泄漏，合格和不合格又能说明变压器里面有什么 
做的泄漏，合格和不合格又能说明变压器里面有什么问题？
回答：   的泄漏电流试验是直流电压升到试验电压值后，读取1min时的泄漏电流值。变压器的泄漏电流试验    变压器的泄漏电流试验的原理和测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的，所能检出的缺陷的性质也大致相同。可检出绝缘是否有贯通性的集中缺陷、整体受潮或贯通性受潮。只有当绝缘缺陷贯通于两极之间，测得其泄漏电流才会有明显的变化。若设备绝缘只是局部缺陷，而两极之间仍保持有部分良好绝缘时。泄漏电流很小，甚至不发生变化。因此不能检出这种局部的缺陷。    当绝缘材料吸收水份或表面有灰尘或瓷件表面有污垢时，绝缘材料的绝缘电阻就会大大地降低。绝缘电阻之所以会降低是由于吸收水份受脏后相当于并联了一个相当数值的电阻，使绝缘材料的总电阻下降。绝缘电阻降低后泄漏电流就增大。所以变压器的泄漏电流试验可以判断内部绝缘材料是否受潮，或外绝缘表面是否有缺陷。尤其对固体绝缘的贯穿性缺陷。变压器的泄漏电流试验具有以下的特点：⑴试验的电压高：试验变压器时所加电压：（kV）绕组额定电压  3  6－10  20－35  66－330  500直流试验电压  5  10  20  40  60⑵泄漏电流由微安表随时监测，灵敏度高，测量的重复性好。⑶根据泄漏电流值可以换算出绝缘电阻值。绝缘电阻值R＝加在被试品上的电压U (伏)除以被试品的泄漏电流值I(μA)。  在预防性试验中，泄漏电流和所加的电压关系曲线应为一条直线：i＝f(U)。当绝缘有缺陷时（局部或全部）或受潮的现象存在时，则泄漏电流急剧增长，使其伏安特性曲线就不是直线了。