分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：矿用防爆电机△/Y接法矿用防爆电机铭牌上标明660V/1440V 
矿用防爆铭牌上标明660V/1440V,但是现在只有380V电压,应该采用什么接法?用△还是Y?
回答：首先冒昧问一下该电机电压是不是660v/1140v,(不应该是660v/1440v)，因为按线电压与相电压的根下3的换算关系，不该有660v/1440v这个电压差；
您想把这种1140v高压电机用在常用的380v,其方案：
1、电机接线方法不动，配接自耦或其他升压方式的三相升压变压器；2、拆线重绕，绕时把匝数减少2/3,把线的截面积加大3倍即可；
3、如果高压电机是6极或12的串联绕组，您只需把内部线路改成3路或6路并联即可使用；