分类：生活-生活常识
问题：家里的漏电保护器经常会好好的就跳是怎么回事？ 
回答：－－－来自：内蒙古资源网家用漏电开关为什么会乱跳?  更新日期：2004-6-17 16:32:27     　　如果家用漏电开关（漏电保护器与低压断路器组装在一起，同时具有过载、短路保护功能）跳开后不能合上送电，应检查保护器的进、出线桩头和进线电压，如果都没有问题，再分别断开各组出线，检查是否有内部线路故障，如果各组出线也没有问题，还是仍然送不上电，就要换一个新的漏电开关了。　　漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因：　　（1）安装不良。各个桩头引线未接牢固，长时间松动，会引起桩头发热、氧化，烧坏导线外绝缘，并发出火花和焦味，造成线路欠压，空气开关动作。　　（2）漏电开关本身质量有问题。　　（3）与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气天关。　　（4）电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时，只要拔掉有漏电故障电器的插头，再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路，必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后，首先把所有分路断开，再分别逐一合上送电。当某一路合上后，低压断路器送不上电，就是该分路有故障，应断开这一路，合上其他分路送电。查出故障分路的问题后，经修复后再送电。　　（5）电源进线电压过高。这是非常危险的，一般发生在"三相四线"制供电的住宅搂。这时，一看线路是否两根线都带电；二看左右邻居是否也跳闸；三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器，否则轻则烧坏电器，重则引发火灾