分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：楼房总开关老是跳闸我公司有一栋楼,11层.总开关是带漏电保护断路 
我公司有一栋楼,11层.总是带漏电保护断路器250A,分两个180A带漏电保护断路器开关,一个开关控制2-6层楼的电,另一个开关控制6-11层楼的电.每一层有四户,每一户都有一个40A的空气开关,现在它到晚上用电时就跳闸,它有时不跳,有时又跳,今晚跳了两闸了,都是跳250A总开关,这是什么原因,能判断是哪是一家漏电吗?怎么检测,请指教一个方法.
回答：你好：
——★1、带漏电保护断路器250A的总开关经常跳闸，是不正常的。首先你要区别是“过流”跳闸？还是“漏电”跳闸？按理说，多极开关控制的总闸，是不宜使用漏电开关的。
——★2、总开关与两个分开关的容量选配也需要调整：最好是两个分开关的容量之和小于总开关容量。否则，会出现“越级”跳闸的现象，即分闸不跳而总闸跳开。
——★3、你应该在用电高峰时段进行测量，我分析应该属于“过流”性质的跳闸。以6层24户计算，分闸180A÷24户≈7.5A，显然属于开关过小了。
——★4、建议更换总开关（经常跳闸，“脱口”机构也会失效变小）和分开关，都应该加大容量。另外，这两极开关没有必要用漏电保护型的，以用户保护为主即可。

【注】：晚上使用“微波炉”、“电磁炉”做饭的较集中（即用电高峰），而这些电器属于大功率电器，现场“昨晚跳了两次闸后，过了一个晚上都没跳闸了”的情况，基本符合这个规律。