分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：管道中的减压阀的工作原理我在高层建筑中工作，高层建筑中的消防系统 
我在高层建筑中工作，高层建筑中的消防系统一般分为高区和低区，低区的水压要把它减下来，一般在管道中使用减压阀，但我不知道减压阀的工作原理，因为我总是想，管道中的水通常是流通的，也就是说水在管道中处在密闭容器中，减压阀的前后是如何实现压力差的，即实现减压？从的角度讲是什么减压原理？
回答：你好.
减压阀的构造类型很多，水系统常见的有薄膜式、内弹簧活塞式等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部“阻力”降低水压(水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节)。同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度(甚至关闭)，使阀后压力保持在一定范围内，在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围内。仅供参考