分类：生活
问题：请问高压供配电系统的接地电阻的标准是多少？高压供配电系统，对接地 
高压供配电，对接地电阻的要求的标准为多少？
回答：您好！按照中华人民共和国行业标准DL/ T 621—1997《交流电气装置的接地》的规定：第5.3条5.3  配电电气装置的接地电阻5.3.1  工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B类电气装置)供电的配电电气装置，其保护接地的接地电阻应符合下列要求：    a) 与B类电气装置系统电源接地点共用的接地装置。    1) 配电变压器安装在由其供电的建筑物外时，应符合下式的要求：R≤50/I 。式中：R——考虑到季节变化接地装置最大接地电阻，Ω；       I——计算用的单相接地故障电流；消弧线圈接地系统为故障点残余电流。但不应大于4Ω。    2) 配电变压器安装在由其供电的建筑物内时，不宜大于4Ω。    b) 非共用的接地装置，应符合式(7)的要求，但不宜大于10Ω。5.3.2  低电阻接地系统的配电电气装置，其保护接地的接地电阻应符合本标准式(5)的要求。5.3.3  保护配电变压器的避雷器其接地应与变压器保护接地共用接地装置。5.3.4  保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设备外壳相连，接地装置的接地电阻不应大于10Ω。A类电气装置：500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置，并简称为A类电气装置)。B类电气装置：建筑物电气装置(简称B类电气装置)《交流电气装置的接地》电力行业标准，对配电电气装置的具体设施接地要求均有详细的规定，最好是针对具体的电力设施去对应要求。