分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：关于环形灯闪烁的问题我的朋友叫我去检查他家的环形灯闪烁的问题，现 
我的叫我去检查他家的环形灯闪烁的问题，现象是电源切断后灯管大概每一两秒钟闪烁一次，他家用的是电子镇流器，有四路环形灯（共8盏灯）都是这样的情况，我查了开关线路，火线是直接进入开关的，用电笔检测环形灯的线路确认火线是进开关的，但用万用表检测镇流器的电源线始终有20多伏的电压，闪烁一下电压变低一点，四路灯的线都从石膏板上下来，石膏板都是固定不可动的，没法看到其它线路，又将镇流器的两根线对换，问题依旧，他家的线路有点老了，线有点发硬，但我始终解决不了问题，不知道这是什么原因。
回答：你好：
——★1、开关控制火线是正确的。但有时候问题就出在一些特殊的开关上。
——★2、有的开关带有指示灯，方便夜间寻找开关位置。这样的开关在关断时是不彻底的......指示灯回路存在微小的电流！正是这个小电流，会使电子镇流器的电容逐渐充电，出现有规律的闪烁。
——★3、解决的办法非常简单：换掉带指示灯的开关。

【补充】：如果不是带指示灯的开关，应检查开关断开时的绝缘情况：可以拆下开关中的一根线，通电看效果如何，即可得出判断。开关潮湿、漏电时会出现这样的问题。