分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：怎样写变电站事故预想,110KV变电站全站失电,怎样处理?各出线 
110KV变全站失电,怎样处理?各出线柜跳闸呢?
回答：110kV变电站的事故应急处理预案 
事故处理的一般程序 
15.1.事故处理任务： 
15.1.1.迅速限制事故的发展，隔离事故，并解除对人身设备危险。 
15.1.2.用一切可能的方法保持未受事故影响设备的继续运行，以保证对用户供电的连续性。 
15.1.3.迅速对已停电的用户恢复供电。 
15.1.4.设法保护站用电源，从而保护以上任务顺利完成。 
15.2.事故处理的一般程序： 
15.2.1.记录时间，解除音响，检查表计指示和保护、自动装置及信号动作情况；检查动作和失电设备情况。若站用电失去，夜间可合上事故照明。在检查设备损害情况时，需要触及设备的导体部分或虽不触及其导体部分，但安全距离不符合要求，必须将设备改为检修状态后，方可进行。