分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：沼气安装气体的搜集，气压的调节作用，及环境温度的影响 
气体的搜集，气压的调节作用，及温度的影响
回答：一、沼气输气安装规程（１）、施工安装前，对所有管道及附件进行质量和气密性检验。气密性试验的方法是：将要检验的管道或附件气至于１０００毫米水柱，然后放入水中，不冒气泡为合格。（２）、管路布置要求尽量做到：沼气与灶具距离最近，管路横平坚直，以减小压力损失。（３）、施工时，所有管道的接头要连接牢固和严密，防止松动和漏气。（４）输气管道架空或埋地敷均可。架空时，高度应在于２．５米以上。埋地时应在０．３米以下。所有埋地管线均应外加硬质管，或砖砌沟槽，以免压扁。（５）、管道以５‰左右的坡度向池内，并在管道低洼处安装冷凝装置。管道拐弯处不要太急，拐角一般不应小巧玲珑１２０℃。（６）、一个沼气用具只需安装一个开关，总管可再设一个开关，其余不必要的附件不应安装，以免减少压力损失。二、沼气燃烧系统安装操作规程。（一）、沼气灶具安装操作规程。１、沼气灶具只能使用沼气，不允许使用其它燃气，否则可能造成危险。２、将已安装灶脚的灶具放在贴有瓷砖的灶台上，接上沼气。３、灶前不要留过长软管。（二）、沼气灯具的安装操作规程。１、沼气灯安装高度距地面２．０～２．２米为宜，但同时必须保证距屋顶及易燃建筑物不小于１．０米。（安全防火要求）２、新灯安装好后，应不安纱罩进行试烧，如火苗呈淡蓝色，短而有力，均匀地从泥头孔中喷出，呼呼发响，火焰不离泥头燃烧，无脱火，回火等现象，表明灯的性能好，即关闭沼气阀门，待泥头冷却后安上纱罩。３、新纱罩初次点燃时，要求有较高的沼气压力，以便有足够的气量将纱罩烧成球形。已燃烧发好的纱罩，点灯时启动压力应徐附图；农村户用沼气使用系统安装示意图。徐上升，以免冲破纱罩。