分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：锅炉引风机如果调试？锅炉引风机不在高温条件下，只在正常条件下如何 
锅炉引风机不在高温条件下，只在正常条件下如何，我是安装公司的。谢谢！
回答：由于你不在高温状态下使用，也就没有必要按照原标准来进行检测，一般检测就可以满足要求。]
1. 检查—安装前须检查锅炉引风机内部有无存有杂物，如有，则予以清除；拨转叶轮，是否有刮蹭现象，发现不妥之处必须及时调整完好，然后才能通电试车。
　　2. 地基—厚度不小于300mm的混凝土地坪，表面基本水平，按机架周边加放不小于300mm并高于周围地坪约100mm(防水)；可以承载风机重量的楼板、屋面。
　　3. 试运转引风机—开机前须关闭风阀，使风机在空载状况下启动，达到正常转速后可逐渐打开风阀，直至额定工况。在运转过程中应严格监控电流，不得超过额定值。风机在运行20分钟后应检查轴承箱温升是否正常（温升不得超过环境温度40℃，表温不得超过70℃）。
　
给你个调试实例，可以供你参考：
1。网站：锅炉除尘器引风机调试方案 
2。网站：电厂引风机调试方案