分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：怎样测变压器的漏感?好像是测初级的漏感要把次级短路、测次级的要把 
好像是测初级的漏感要把次级短路、测次级的要把初级短路，为什么要这样测？
回答：推荐两篇文章，下面有网页，可以看看。漏感是指线圈间互补交链的漏磁通所产生的电感。简单的讲就是衡量两组线圈的耦合程度。W' b* d6 S( A0 b9 k, I. ]3 ] 测试方法：将次级的绕组短路，测量初级的电感量就是漏感。测量时，在不同的频率下的电磁常数不相同也会造成不同。音响中国论坛——专业音响技术论坛！2 ?. z  b& r+ c) Y5 I8 V    测出的漏感是视在漏感，实际上是寄生电容和寄生电感的综合反映。  将次级侧短路，初级侧加电压至额定电流。这种方法叫做 变压器短路试验。变压器的T型等值模型中，出，次级漏抗接在串连支路中，励磁阻抗接在并联支路中。在做短路试验时励磁电流很小，一般为额定电流的3％，故可将励磁阻抗支路忽略。变压器模型简化称出，次级漏抗串连模型。由于次级短路，故初级侧外施电压除以电流即为该变压器的漏抗。在额定电流下的电压除以额定电压称为该变压器的短路电压百分数。