分类：生活-购物
问题：家装时电线的选购,铺设,保养,数量计算 
时电线的选购,铺设,保养,数量计算
回答：用电源线，宜采用ＢＶＶ２×２．５和ＢＶＶ２×１．５型号的电线。ＢＶＶ是国家标准代号，为铜质护套线，２×２．５和２×１．５分别代表２芯２．５平方毫 米和２芯１．５平方毫米。　　一般情况下，２×２．５做主线、干线，２×１．５做单个电器支线、开关线。单相空调专线用ＢＶＶ２×４，另配专用地线。　　购买电线，首先看成卷的电线包装牌上，有无中国电工产品认证委员会的“3C标志”和生产许可证号；再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密，用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料，色泽暗淡，质地疏松，能点燃明火。其次看长度、比价格。ＢＶＶ２×２．５每卷的长度是１００±５米，市场售价２８０元左右。非正规产品长度６０—８０米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚，使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数，然后乘以整卷的半径，就可大致推算出长度。该类产品价格在１００—１３０元之间。再其次可以要求商家剪一断头，看铜芯材质。２×２．５铜芯直径１．７８４毫米，您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜，外层光亮而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬，属再生杂铜，电阻率高，导电性能差，会升温而不安全。