分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：400V电压300A200米距离，用多大的电缆或架空线？ 
回答：估算线径和截面积 
S=0.785d2 
怎样选取导体截面 
首先计算负荷距（架空线） 
负荷距=功率×长度 
         =PL                    P=功率（kw）        L=长度（km） 
例：xx车间与配电房变压器相距200m，动力负荷200kw，问需要铜芯线多大平方？如改成铝芯线，需要多大平方？ 
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 
因为 
根据“铜线：每千瓦公里用2.5mm2，铝线：每千瓦公里用4mm2” 
铜线       40×2.5=100mm2     实际选用120mm2。 
铝线       40×4=160mm2       实际选用185mm2。
铝线计算截面公式 
    实际选用185mm2 
Δu是电压损失百分数（允许电压损失是额定电压的4%）一般是5%