分类：生活-购物
问题：消声器，到哪里买，谢谢！谢谢啊 
谢谢啊
回答：消声器可以有效地控制空气动力性噪声和向外传播。中雅公司生产的消声器系统产品有：LAC系列消声器、阻搞复合式消声器、折板式消声器、消声弯头、消声静压箱、微穿孔板消声器、消声配件等，其中我们生产的消声器已获得了国家环保局的认证。 我们生产几十个型号的消声器，任意组合的规格，经过反复测试定型。对于每个型号的消声器我们均能提供准确的动态插入损失、再生噪声和压力损失等数据，其中动态插入损失还可以提供顺流（气流和声波同向传播）和逆流（气流和声波相对传播）的数据 中雅公司拥有自己的消声器实验测试设备，设备符合ISO7235的规定，用于公司新产品的开发和按照ISO9001的要求定期对消声器系列产品进行测试，它还可以用于现场测试。 我们的消声器针对：(1)不同的使用场合：如有较高清洁度和卫生要求的和净化房，精密电子和生物制药的超净通风系统，化学工厂、提炼厂和粉尘处理等的腐蚀环境，石油、溶剂和各类危险品的易燃环境等；(2)不同的噪声频谱特性：低频、中高频、宽频等；(3)不同的环境噪声标准要求：工业区、商业区、住宅区、办公室、录音室等。除镀锌钢板外，我们还可以制造不锈钢消声器。     IAC系列消声器总览表  消声器型号                - 消声器入口截面平面风速（米/秒） 再生噪声(250Hz频带)声功率级 250Hz动态插入动态 插入损失(分贝) 压力损失  (毫米水柱) 用途 消声器长度(毫米)   消声器长度    (毫米)  00 A：矩形常规消声器LFS  2.50 45 .504.50用于高中速系统,有非常好的低频插入损失,可与过滤器.盘管组一起使用于中速管道中LFM5.00 414.756.00S2. 35422.253.00用于低中速系统,以允许压力损失适中的情况下,在较宽的频带范围内均有较大的插入损失ES3. 35423.006.25T 5.00 40 15 － － － 6.25 － MS7. 24345.5010.50LFL10.00 297.509.25用于高速系统,压力损失较小,改善低频噪声效果好ML10.00 275.009.00用于高速系统,以最小的压力损失代价,获得宽频范围的噪声改善效果L10.00 55.006.75B：矩形净流消声器HS 2. 23282.253.00可用于低速和高速系统中,适合洁净要求严格的场所,如医院、洁净房或实验室等。HL10.00 5.757.50HLFL5.00 41.752.5HLFM5.00 294.255.25HLFS5.00 3012.716.00C：圆形消声器  12.50 54 直径(毫米) 9.25 6.25* 用于高速圆形管道系统，具有非常好的低频插入损失及较好的中高频插入损失，压力损失适中。 --- 001500FCS-- FCL20.00 286.255.00*用于高速圆形管道系统,有好的低、高频噪声衰减,压力损失适中。CS12. 20239.256.25*NS12. 19207.505.75*用于高速圆形管道系统,造价低、压力损失小。NL20.00 1510.008.75带锥形尾部 D:散流消声器 风机排气速度- 参看散流消声器数据表在轴流风机或类似系统中,把消声器和静压恢复散流器结合,使压力损失达到最小的程度16 18 E:矩形无 纤维消声器  - - 消声器长度(毫米) 消声器长度(毫米) 用于不允许使用任何填充材料的超静或有腐蚀或易燃的环境。如医院、净化房、燃料厂、医药厂、厨房等。有好的低中频衰减效果  02700XL2. 263.004.25KL6. 245.007.50XM3. 225.258.25KM7. 56.008.75KB 5.00 40 - - 20 - 7.50 好的中高频噪声衰减长度2700毫米 F:消声弯头  QTL            QTS  5.00 43 23 8.4 较好的中高频消声效果，阻力小 5.00 50 34 21.6 具有更好的消声效果，阻力有所提高 G:圆形无 纤维消声器  - - 直径(毫米) 长度为900 用于要求无任何填充材料的小直径圆形管道系统中，如通风柜、燃料研究设施、食品和牛奶厂。有优良的宽频带噪声衰减效果。长度900毫米 200 300 8TXS - - 26 - 5.0 8TXL - - 25 - 2.5 12TXS - - - 17 5.0 12TXL - - - 16 2.5 12TXLB - - 25 18 - 　消声器实例       圆形消声器  `消声弯头  散流消声器             M型复合式消声器M型消声器外壳为微穿孔板共振吸声结构，通道中有阻性吸声片；消声性能与空腔厚、阻性消声片的数量和长度等有关。共振吸声外壳针对低频设计，阻性消声片对中高频有较好的消声效果，因此，适用在消声频带宽的系统中。   DS型微穿孔板消声器微穿孔板消声器为纯金属结构的无衬里消声器，内无任何吸声填料，专为净化通风系统或其他不允许使用各种吸声填料的系统设计的。根据消声要求做成单层和多层空腔；因微穿孔孔径小，容易被灰尘堵住，应对灰尘及时清理，在空气洁净度较低的空气调节系统中不推荐采用。采用不同穿孔孔径和穿孔率的微穿孔板和不同的空腔厚度，有不同的消声效果。相同孔径、穿孔率、空腔厚及相同的长度，如果断面尺寸不同，消声效果也不相同。   ZB型折板式消声器属于阻性消声器。吸声层厚度及通道宽度根据消声要求和压力损失要求不同作相应的调整。   　  DSE型微穿孔板消声弯头其结构和消声原理同微穿孔板消声器一样，也是无任何吸声填料的无衬里消声器，用于净化系统等不允许使用吸声填料的场合。空腔厚根据消声要求而定。 　  　  LE/LEV型阻性消声弯头某些场合没有直管段安装消声器，只能在风管拐角处进行消声处理时可选用消声弯头。吸声层厚度根据消声要求而定。 LE型为不带导流片的消声弯头，LEV型为带导流片的消声弯头。   　  SE/SEV型消声弯头另一类消声弯头的吸声层置于管道内，有较小的外形尺寸，但压力损失相对大些。SE型为不带导流片的消声弯头，SEV型为带导流片的消声弯头。  LD型消声管道此类消声管道为消声层外扩式的，保证通道尺寸，压力损失可以忽略，吸声层厚度根据消声要求而定。   　 　  SD型为消声管道SD型为消声管道消声层内缩的。 　  　  SB型消声静压箱消声静压箱是通风空调系统中较常见的配件，外形尺寸和进出口的大小、位置、数量均可根据使用要求来定，吸声层厚度根据消声要求而定。同时我公司亦可提供根据用户要求的异形静压箱。注意：消声静压箱必须附图，按图加工。   LR/SR型消声变径消声变径为消声管道配件，压力损失小，吸声层厚度根据消声要求而定。LR型为消声层外扩的消声变径，SR型为消声层内缩的消声变径。 　  CE/CEV型圆消声弯头CE/CEV型圆消声弯头同直角消声弯头相比，具有压力损失小的优点。