分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：接地接零的问题为什么在同一系统中，保护接地与保护接零不能混用，即 
为什么在同一中，保护接地与保护接零不能混用，即一部分设备采用保护接零，而另一部分设备保护接地？请举例说明。什么叫同一系统？
回答：您好！保护接地 ---保护接地是指将装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来，以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。保护接零 ---即将电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来，当设备绝缘损坏碰壳时，就形成单相金属性短路，短路电流流经相线——零线回路，而不经过电源中性点接地装置，从而产生足够大的短路电流，使过流保护装置迅速动作，切断漏电设备的电源，以保障人身安全。同一系统系指在一定的供电范围内所采用的接线方式，即保护接地系统、保护接零系统。保护接地与保护接零混接的电气碰壳故障：    在同一系统中，保护接地与保护接零不能混用，即一部分设备采用保护接零，而另一部分设备保护接地。通过计算可知，采用这种混接方式后，不仅采用保护接地的碰壳设备外壳有110V危险电压，在线路保护装置未动作的情况下，设备外壳将长时间带电，这反而扩大了解电危险范围。   保护接零和保护接地均为供电系统二个重要的安全技术措施，两者也有明显的差异，必须严格区分：    (1)在变压器中性点接地的供电系统中，采用保护接零较保护接地有更大的安全性和更好的经济性，故施工临时用电供电系统中，必须严格采用保护接零的TN-S供电系统而不应采用保护接地的TT供电系统。    (2)在施工现场，严禁部分设备采用保护接地来代替保护接零，造成保护接地和保护接零混接、错接；如果在用电设备进行了保护接零后，该设备再进行接地，这种做法相当于重复接地，其必要性视具体情况来定。    (3)保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置来配合，因此，熔断器严禁用铜丝等金属材料来代替符合规定的金属熔丝，否则保护接零将失去保护作用。    (4)必须严格按要求选用保护零线的线径、线色，并要有良好可靠的线路连接，禁止在保护零线上安装熔断器或单独的断流开关，按要求做好重复接地，保护接零的防护有效性。请您在我的共享资料里查看：《电力系统中的接地和接零》