分类：生活
问题：开关柜双母线运行方式12KV可移开式金属铠装空气绝缘双母线开关柜 
12KV可移开式金属铠装空气绝缘双母线开关柜，能在不间断负荷供电的条件下，将负荷从一段母线切换另一段母线，并可实现操作。请问是什么样的原理？
回答：你好！
  在10kV－12kV供电系统，一般均为双电源Ⅰ段母线、Ⅱ段母线（即双母线）带母联开关的运行方式。

   正常的运行方式一般均为母线分列运行（母联开关在热备用状态）。目的为减少系统环流以及电容电流。10kV－12kV供电系统，在保证每个馈线柜均不停电的情况下，若需要单电源供电时，只需将母联开关合上，改为双母线并列运行即可。
   若需要单电源供电，又要Ⅰ段母线、Ⅱ段母线进行切换，改为单一母线运行。就必须要在每个馈线柜的母线侧安装1、2刀闸进行切换。且Ⅰ段母线、Ⅱ段母线需平行安装。该种方式造价很高，并不实用。
   另一方式是安装旁路母线，并在每个馈线柜的旁路母线侧安装旁路刀闸。即可保证在每个馈线柜均不停电的情况下，实现母线切换。但旁路母线需引出触头，可移动开关柜需安装旁母插入式触头。在设计上和造价上均需商榷。