分类：生活
问题：一开空调楼下电表盒空气开关就跳闸为什么我一开客厅的柜机半个小时左 
为什么我一开客厅的柜机半个小时左右楼下电表盒里我家的空气开关就跳闸我是做的  家里有10台电脑 四个空调 一柜三壁挂  但是现在随便开两个壁挂的都没问题  一旦开柜机别的一个都不能开 否则有个20分钟左右就要跳闸  而且是一楼的电表盒离我家的空气开关跳   家里的空气开关和漏电开关都不跳 但是去年的时候 我把电脑+柜机+两个壁挂全开 也没事啊  谁知道怎么回事 有什么解决办法啊
回答：你好.
  按所述现象好象问题都集中在柜机身上了.谈点看法.
1.楼上所有的漏保、空开都是装修时计算、配置的（足），一楼表箱的空开(总)是当初供电配的；出于某种原因它的电流承载值变差了或本来的配置就偏小所以楼上不跳楼下跳（计算日常使用的总电流对照楼下的空开）。----换个新的、大点的。
2。柜机的外机比去年脏多了，散热差直接导致运行电流变大（跳的原因）。----清洗散热器翅片管。
3。检查外机散热风扇的转速是否明显变慢了，导致2。是小电机的电容变值了。予以换新的（2。5--3μf /400V）。
4。如果当地现在的环境温度特别高（负荷大）也是运行电流大的原因。仅供参考