分类：生活-购物
问题：请教三室两厅的房子电线能用多少?在朋友处得到(赠与)300米1. 
在处得到(赠与)300米1.6平方米的电线,其线是双股的,外层是防潮防水的,不知道能否用与家庭安装水电,起高手指教?
回答：错啦，家用的线没有是“1.6平方米”的线的，要不的话，您想想该有多粗呀。大概是1.5平方毫米的吧，那它的线径是1.37毫米的。这种规格的线，只能用作线路的线，不能用于家用插座的线。    家中的布线一般应该为：1，空调线，采用截面积为4平方毫米的线，规格应为：1*2.24；   2，插座线采用2.5平方毫米的线，规格为1*1.76；    3，照明线，采用1.5平方毫米的线，规格为1*1.37；   4，各插座的保护接地线，可以采用1.37的线。   所有电线均应是单股“铜芯塑料”线，规格中“1”为单根线，1.37、  1.76 、  2.24、等为单股铜线的线径；家装线路中，不管是墙内暗埋敷设还是墙外明管敷设，都必须穿管敷设固定，不可以直接埋入墙内或沿墙面固定。   对于电线的承受功率（负载）的限定，家用单相电路可以根据“经验公式”来计算，即每1个平方毫米的铜芯线可以承受1千瓦左右的功率，电流大约在4.5A—5A左右。这样如果是当某一个插座回路的负荷超过线能承受的功率的话，可以将线路分为两路或者多路控制，以减轻每一个控制回路上所承受的功率。