分类：生活-购房置业
问题：单相电表出零线不接在电表上4出零线,接在公共零线上可以吗？ 
回答：单相电表3-4端子在电表的内部是联通的，只从电路的工作原理来说，电表1端子接火线，2端子出火线，3端子（或4端子）只接进零线，用电负载的零线接到公共零线上，电表就可以计量。

可是，如果此时发生3端子的零线断线或接触不良，而用电负载可以正常用电，电表却由于工作电压不正常而发生不计量或计量不准确的情况。

综上，电表应该3端子进零线（接电源），4端子出零线（接负荷）。