分类：生活
问题：开关柜电容补偿器是如何投入工作的，能详细说明吗？我在配电房看到有 
我在配电房看到有电容补偿柜，但我不明它是如何工作的，最好给个原理图，它的内部是什么样的结构。感性到什么时候投入电容。什么时候退出电容。
回答：在开关柜的主柜中安装有起样电流互感器，他能根据负载的大小，向电容补偿柜中的自动补偿控制器提供负载的适时电流信号，控制器在根据电流与电压的相位，得出功率因数的适时大小，（即常说的超前还是滞后），控制器就能根据采样的结果，控制接触器的投与分，投入或切除相应的补偿电容