分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：急变压器如何补偿我厂有一台250KVA的变压器，配电容8*300 
我厂有一台250KVA的，配电容8*300和5*600，电工师傅帮我们搞的，原来只有8*300，投用后一般无功罚款2000元左右，现在又加了5*600，可是无功罚款6000元，现在干脆不投了，求求高手帮帮忙，该什么时候投用，什么时候不投，怎么计算的！！
回答：无功补偿的电容量是根据负载情况计算得出来的，但是什么时候投入或者撤出得看你工厂设备的运转情况了，除非你有专门的电工在那里值班，观察操作。建议你订购一台自动的无功补偿柜，里面设置有小到大１０个自动转换等级，实现自动控制。前面你的投入可能会心痛，但是以后就不会有麻烦了。长痛不如短痛。补偿柜的主控制板建议使用进口的，但是其他所有的接触器、电容等还是使用国产的。这样性能有保证，价格可以得到实惠。