分类：生活-生活常识
问题：如何防窃电？我是片区电管员，我这一管片有一半是用的磁卡电表，近几 
我是片区电管员，我这一管片有一半是用的磁卡 电表，近几月来，总电度表与收缴上的电费相差增大了，考虑到是有人窃电了，但是清查了二次没有效果，请指教磁卡电表的窃电方法有那些，如何预防和清查。谢谢指教。
回答：窃电分析及防窃电技术措施:长期以来，一些单位特别是私营企业，将盗窃电能作为获利手段，采取各种方法不计或者少计电量，以达到不交或者少交电费的目的，造成国能大量流失，损失惊人。这严重损害了供电企业的合法权益，扰乱了正常的供用电秩序，严重影响了电力事业的发展，而且给安全用电带来严重威胁。但随着窃电技术智能化的不断升级，窃电主体由原来的居民用户向企业、由生活向经营、由供电企业外部到内部相勾结的发展，甚至还出现了一批专门研究电能计量装置的“能人”，使得窃电现象依然得不到有效遏制。现就电能计量装置，来分析常见的窃电方式和相应的防范技术措施。　　电能与功率成正比。即单相有功功率为：　　P=UφIφCOSφ式中：Uφ、Iφ——相电压、相电流；　　COSφ——功率因数。　　三相三线二元件有功功率为：　　P=UabIaCOS(30＋φa)＋UcbIcCO S(30－φc)　　可见要使计量装置正确计量，三个环节不能忽视：电压、电流与电能表。 1常见的窃电方式分析1.1改变电流的窃电　　（1）把TA的P1端与P2端短接，使大部分电流不经过TA的一次绕组，从而绕过电能计量 装置窃电；　　（2）断开TA二次侧、短接TA二次侧或使TA分流，使电流幅值从大变小或为零；　　（3）改变TA变比，将大电流比的TA铭牌换成小电流比的TA铭牌；　　（4）TA变比过大，利用TA的误差特性窃电；　　（5）将TA二次极性接反，使电能表反转窃电，或在电能表电流线圈中通入反向电流窃电。 1.2改变电压的窃电　　（1）失压窃电，将TV的保险断开或在TV二次回路装一个开关，随时断开电压进行窃电；　　（2）欠压窃电，虚接电压线。即将电压线芯线揉断，或外层塑料未剥直接压接；采用电容 分压，减小电压线圈电压。　　（3）将TV二次相序接反，使电能表反转。1.3改变电能表的结构和接线方式　　（1）在计度器上做文章，改变电能表常数，或使计度器不显示，损坏其机械传动部分；　　（2）改变永久磁铁位置，使磁铁与铝盘间隙变小，电能表走慢；　　（3）改变电能表电流线圈匝数；　　（4）改变电能表电压与电流相序接线，即相序错接线；　　（5）改变进入电能表的火线与零线，将进电能表的火线与零线对调，负载接于火线与外加 零线之间；　　（6）在电能表接线端子盒或联合接线端子盒背后安装遥控窃电装置窃电。2 防窃电技术措施　　通过对上述几种窃电方式的分析，可以看出所有窃电方法，几乎都要直接接触和改变电 能计量装置才能达到窃电的目的。所以加强电能计量装置技术改造，使互感器、计量二次回 路、电能表、联合接线盒及表箱等由以前的敞开式计量更改成全封闭式计量，是防止窃电的最有效的方法。2.1对居民用户　　采用集中装表箱或全封闭表箱，即线进管、管进箱、箱加锁和封印的办法，使人、表分离，让用户无法接触到电能表和二次线。2.3对低供低计带TA的用户　　改造时将电能计量装置用计量箱或柜进行一次全封闭防止窃电。2.5更换原有的机电式电能表　　使用新一代全电子式多功能电能表。因全电子式多功能电能表具有不能倒装、不可更改 常数、失压、失流记录及电流不平衡记录、逆相序记录、设表等事件记录防窃电功能。2.7对原有的编程器加装设置密码程序　　安装了设置密码程序的编程器，可以很方便和快捷地为电能表加装密码保护，如果不输入正确地密码，任何编程器将无法对电能表进行操作，这是解决通过编程器窃电最为简单和 有效的办法。详细内容可查看下面网站: %A8&lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=1ic卡电表偷电方法: