分类：生活-家居装修
问题：照明计算中，什么适用于均匀布置灯具的一般照明 
计算中，什么适用于均匀布置灯具的一般照明
回答：照度计算的基本方法，通常有利用系数法、逐点计和单位容量法三种。　　1、利用系数法这种方法适用于灯具均匀布置的一般照明及利用周围围墙、天花板作为反射面的场所。当采用反射式照明灯具时，也采用此法计算。投射到被照面上的光通量与房间内全部灯具总光通量的比值，叫做利用系数。此外，还有与房间尺寸、面积有关的室形指数，与墙壁、天花板和地面有关的反射系数，以及照度补偿系数等。根据灯具功率和数量计算出总光通量，考虑上述各种系数的影响后，求出被照面的光通量，再除以被照面积，即可求得被照面的平均照度。　　2、逐点计算法根据电光源向各被照点发射的光通量的直射分量来计算被照点的照度。逐点计算法适用于水平面、垂直面和倾斜面上的照度计算。此方法计算的结果比较准确，故可计算车间的一般照明、局部照明和外部照明等，但不适用于计算周围反射性能很高场所的照度。　　3、单位容量法室形指数的概念把房间分为三个空间，或称为空腔。把照明器所在的平面称为照明器平面，它是通过照明器光中心的一个水平面。房间顶棚与照明器平面之间的空间是顶棚空间，参考面（又常称为工作面）与房间地面之间的空间是地面空间，照明器平面与参考面之间的空间是室空间。照度计算的基本方法，通常有利用系数法、逐点计和单位容量法三种。　　1、利用系数法这种方法适用于灯具均匀布置的一般照明及利用周围围墙、天花板作为反射面的场所。当采用反射式照明灯具时，也采用此法计算。投射到被照面上的光通量与房间内全部灯具总光通量的比值，叫做利用系数。此外，还有与房间尺寸、面积有关的室形指数，与墙壁、天花板和地面有关的反射系数，以及照度补偿系数等。根据灯具功率和数量计算出总光通量，考虑上述各种系数的影响后，求出被照面的光通量，再除以被照面积，即可求得被照面的平均照度。　　2、逐点计算法根据电光源向各被照点发射的光通量的直射分量来计算被照点的照度。逐点计算法适用于水平面、垂直面和倾斜面上的照度计算。此方法计算的结果比较准确，故可计算车间的一般照明、局部照明和外部照明等，但不适用于计算周围反射性能很高场所的照度。　　3、单位容量法室形指数的概念把房间分为三个空间，或称为空腔。把照明器所在的平面称为照明器平面，它是通过照明器光中心的一个水平面。房间顶棚与照明器平面之间的空间是顶棚空间，参考面（又常称为工作面）与房间地面之间的空间是地面空间，照明器平面与参考面之间的空间是室空间。