分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：配电箱总闸跳闸，怎么回事？将每一个分开关打下来后发现，连接电视、 
将每一个分开关打下来后发现，连接、电脑、冰箱、空调等的那个开关，只要一插入插座就跳闸，如果不插入，不会跳，也就是说，电视那么小的待机电流，也会引起跳闸。请问各位达人，是否配电箱空开的问题？如果是插座漏电什么的，应该不插入插座也会总是跳闸吧？另外，这种问题，维修费用一般多少？谢谢各位！
回答：您家一定装有漏电保护开关是吧？这是您对漏电保护开关工作原理不懂所致。我讲两点要点。1经过漏电开关的零线不得接地。2漏电开关的电源侧的火线、零线与负载侧的火线、零线不得混用  如用负载侧的火线与电源侧的零线来给用电器供电。您家的情况一定是我讲的第2点。找个专业电工把线接回来就行了。