分类：电脑/网络-互联网
问题：三相四线带互感器电子表.接线全部正确,为什么A相显示反电流流 
三相四线带互感器表.接线全部正确, 为什么A相显示反电流流
回答：你好，四线三相回答你的问题前先简单介绍一下三相四线制和三相三线制的问题。三相四线制输送电能适合一般用途的。因为用电器情况不明，一般不可能对称，三跟火线电流矢量和不为零，所以需要一跟中性线（俗称零线）。对于结构对称的用电器（如三相电动机），由于三跟火线电流矢量和总为零，所以可以省去中性线以减小成本，并且对用电器没有任何影响，这就是三相三线制。综上，在对称用电器中，三根火线电流矢量和为零（漏电等原因造成电器不再对称时不为0）此时可省去零线；在不对称电器中，三根火线电流矢量和一般不为零，此时不能省去零线。再回到你的问题。用钳形表分别测三根火线电流为1、2、3，即不相等，说明你的用电器是不对称的，所以流过零线的电流不为0，也不等于1+2+3=6。请帮我看下这图。右图为不平衡的三相电流，按照公式三相电流的和是Io,从向量相加的角度出发应该是从Ia电流的起点指向Ic电流的终点，也就是Io。如果按照你所说的是不是零线电流大小与Io相等且方向相反?我不太明白零线电流的大小和方向如何确定的。如你右图所示，i0就代表零线电流了。但要注意，此处的零线电流i0是用向量表示的，与零线中的实际电流大小和方向不是一回事。实际零线中的电流方向与iA相同，大小则等于i0在iA方向上的投影。那请问零线的电流的大小和方向是如何确定的呢？？？如上图所示i0应该是三相电流的矢量和，但三相四线在不考虑漏电的情况下用钳形表测出来的总电流是零，也就是说应该有个电流与i0平衡掉的，如果照你说的零线电流是i0在iA上的投影的话显然平衡不了，那又是什么电流和i0平衡呢？很抱歉，上面对i0的大小和方向的的回答是不对的。iA、iB、iC的相量和为i0，表示的就是零线电流。如右图所示，i0的模就是零线电流的大小，i0与iA的夹角表示零线电流相位（滞后iA），零线电流方向是周期性变化的，关心零线电流方向是没有多大意义的。对于“但三相四线在不考虑漏电的情况下用钳形表测出来的总电流是零，也就是说应该有个电流与i0平衡掉的，如果照你说的零线电流是i0在iA上的投影的话显然平衡不了”，如果三相四线在不考虑漏电的情况下用钳形表测出来的总电流是零，那就是说i0等于0了，怎么还要一个电流来平衡呢？你可以参考下，希望对你有用！如果对你有用，请给予“好评”作为对我的鼓励，谢谢！