分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：绝缘子测试仪的检测方法及设备选型分别是？绝缘子测试仪的检测方法及 
绝缘子测试仪的检测方法及设备选型分别是什么？
回答：［关键词］零值绝缘子，HTJ-C绝缘子分布电压测量表，HTJY-Y绝缘子测试仪   安装在输电线路上的绝缘子，在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用，可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障，对供电可靠性带来潜在威胁，因此，绝缘子在线检测意义重大。在高压输电线路上，绝缘子的老化直接威胁着电力系统的安全运行。老化绝缘子特别是零值绝缘子不但容易产生过热膨胀，导致绝缘子头部燥裂，造成断线事故，而且其闪络电压低，降低了高压线路的绝缘水平。零值绝缘子指的是在运行中绝缘子两端的电位分布接近零或等于零的绝缘子。零值或低值绝缘子的影响（低值与零值绝缘子的绝缘电阻一般为0 MΩ~300MΩ）：线路导线的绝缘依赖于绝缘子串，由于制造缺陷或外界的作用，绝缘子的绝缘性能会不断劣化，当绝缘电阻降低或为零时称为低值或零值绝缘子。它们对线路运行影响较大，据不完全统计，零值或低值绝缘子的比例在线路运行悬式瓷绝缘子中约达0.3%左右。为此2005年6月发布的DL/T 626-2005《劣化盘形悬式绝缘子检测规程》中规定绝缘子有五种检测方法,即1.测量电压分布；2.测量绝缘电阻；3.工频耐压试验；4.巡检；5.机械强度试验。其中尤其以“测量电压分布”和“测量绝缘电阻”两种检测方法最为重要。华天公司研发生产的HTJC-C绝缘子分布电压测量表完全满足DL/T 626-2005检定规程，可实现测量电压分布。该设备主要用于交流线路35KV～500KV过线塔上的绝缘子串测量，通过测出电压分布数值，来检出劣化了的绝缘子，可减少电力系统事故，提高供电线路的安全保障性。华天公司研发生产的HTJY-Y绝缘子测试仪完全满足DL/T 626-2005检定规程，可实现测量绝缘电阻。该设备主要用于35～500KV电力线路（串接），绝缘电阻分布（在停电状况检测绝缘电阻）。以便确定绝缘子的绝缘程度。