分类：教育/科学-理工学科-物理学
问题：有谁知道电动机继电保护的速断保护中的短路电流怎么计算？需要些什么? 
有谁知道机继电保护的速断保护中的短路电流怎么计算？需要些什么条件？
回答：保护的整定计算                            无论采用何种继电器构成电流速断保护，其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算：                       I = KIS             式中：K — 可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6，对于GL型取1.8 ~ 2.0                       IS — 电动机起动电流，一般取额定电流的5 ~ 7倍                 在整定中，可靠系数和起动倍率如果掌握不好，往往容易造成继电器误动作或拒动，一般情况下，可按以下原则掌握。                             可靠系数整定主要考虑两个因素。一是电动机是否容易过负荷，容易过负荷的取大值；反之，则取小值。二是电动机与继电器电流测量元件的电气距离。我们知道，电动机发生金属对称性短路时，在电网电压不变的情况下，其电流衰减的幅值和时间取决于短路点与电流测量元件之间的阻抗。阻抗大时，衰减的幅值和时间就快；反之，就慢。而阻抗之大小与电动机连接电缆的长度、截面和材料等因素有关。因此，对于重要的电动机，需要进行短路电流计算以确定可靠系数。一般情况下，电动机连接电缆较长时取小值；反之，则取大值。                             电动机起动电流倍率选定是整定计算的另一个因素。电动机在起动瞬间，转子是静止的，反电势尚未建立，形如堵转，相当于电动机短路。转子转动以后，电动机的反电势随转子的加速而上升，起动电流逐渐接近额定值。因此，起动电流的大小与电动机起动转矩有关。一般而言，空载或电动机直径较大时，倍率取小值；反之，则取大值。