分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：管道电动阀门开关与显示不同步怎么调试 
管道阀门开关与显示不同步怎么调试
回答：1 电动阀在断电之后，阀处于什么位置 一般电动阀断电后，阀门处于最后的位置。动不了了。电动阀其实就是平常的手阀把首轮改为了由电机带动的阀门，停电后阀门还是原来的状态不改变，如果是正在动作时停电，阀门就会保持在停电那瞬间动作到的位置。电动阀一般断电后保持原位置，但是部分小扭矩的阀门电动装置可以带电池，能够实现事故位置，但容量较小，罗托克有类似的电装。 电动阀其实分两种，一种是动力来自电，另一种是电信号，一般是4-25ma的电压给电磁阀而进行动作的。 阀门由两部分组成：执行机构和控制机构。执行机构是执行器的推动装置，它按控制信号压力的大小产生相应的推力。推动控制机构动作。 如果电动阀控制的是易燃易爆易腐蚀的介质，气体或液体，那么该电动阀都应该接有备用电源，不能让阀门突然停止，否则容易造成爆炸等危险事故，由于我是化工的，所以我们的电动阀一般都处于事故关闭状态，当外供电源断电时，备用电源会自动将阀门关闭，保证介质不泄露。 2 电动阀接入UPS是不是不合适？如果接进来的话UPS的容量要取的很大是吗？) n3 K1 _* Y% H$ j- | 一个汽机工程中，除DCS，DEH，TSI的配电要取自UPS外，还有些电动阀门需要安全供电，这些阀门能也利用UPS吗？ 是否需要接入UPS，要综合考虑： 1、分清楚负荷等级，该电动阀是否属于一级负荷中的特级负荷？一旦失电会对生产造成巨大的紧急损失或者会造成重大的设备安全事故和人身安全事故； 2、如果是非常重要的负荷，还要看其对电源供电的连续性要求怎么样？如果对供电连续性要求较低，如消防水泵，虽然属于非常非常重要的负荷，但是其允许一定时间的掉电，所以，不用UPS供电，而可以采用柴油发电机作为后备电源。 & P% ?2 n# R; ^2 w$ D 一般而言，利用柴油发电机作为后备电源，其允许电源切换时间在15s左右；利用EPS作为后备电源，其切换时间允许在几秒钟之内，利用UPS作为后备电源，则只允许切换时间在毫秒级以内。 从供电的角度出发，电动阀这类的负荷能不能接入UPS？这个时候UPS的容量选取是不是要多放些余量？ 如果你要把电动阀接入UPS的话，肯定要核实UPS容量够不够？  另外，如果非要接入UPS的话，建议重新上一个UPS，因为电动阀回路较多，且故障率较高，以免影响DCS，DEH，TSI等系统的供电可靠性。 再上一套UPS的话造价估计很高，接入现有UPS又可能会对DCS或其它用电设备造成影响，也要考虑用电负荷的问题。如果这台电动阀很关键，应属于二级符合，建议用双回路供电（在电缆上冗余）！ 在工程设计时，电动阀通常由应急配电盘供电，不是UPS供电。UPS系统在设计时通常是不考虑带电机负荷的，因为电机负载启动时会造成UPS的电压波动，这不符合设置UPS系统的初衷。 一般用于4~5MPa的蒸汽系统的电动阀什么品牌比较可靠？7 D! o+ 电动执行机构相对于气动的来说，是要慢一些，如果出现卡死或不动作，那是电动头的质量问题，还有就是选择的阀型，一般球阀和蝶阀要快些，但你的压差有点大，(口径多大？)用降压，降噪的笼式双座阀在蒸汽介质上比较好， 3   电动阀的控制原理是怎样的？ 电动阀的阀门是一样的，只是控制启闭的机构是电动而不是手动！ 电动阀门其实也没什么工作原理！通电后电机转动从而带动阀门使阀门处于打开或者关闭状态！ 也分二位式和连续阀位控制式。电动阀们的控制也要看你的阀门是什么形式，是球阀、旋塞阀、调节阀，所以有两位控制，模拟控制（调节阀控制） 电动调节阀：用电机带动阀芯 ( Q- }; @* w' T) @ 使用用途  电动阀：电动阀一般是管径大,应用于流体的流通、截止、流量、压力等控制，进行流通、截止控制的叫电动开关阀(有的只能开或关，有的可以在中间停如只能有个大概的调节，如25%、50%、75%、100%)，进行流量、压力控制的叫电动调节阀，什么电动球阀啊，电动碟阀啊，还有叫什么智能调节阀的，其实都是电动阀  扭距电动阀大 ) o1 j7 ?. _- v8 m; q( b8  调节形式上 电动阀可以粗略控制开度 实现原理就是在电机转动过程中停止 4   控制电压为220V/380V/690V的电动阀在工厂里如何分工维护？2 z5 Q7 F5 Y$ {( o 有的电动阀为一体式有的为分离式控制，仪表人员需要电工证吗？ 一般电伴热谁来维护？ 220的由仪表人员管理，380及以上应该由电气来管理比较好，由电压等级来分工比较好。电动阀门其实也没什么工作原理！通电后电机转动从而带动阀门使阀门处于打开或者关闭状态！ 也分二位式和连续阀位控制式。电动阀们的控制也要看你的阀门是什么形式，是球阀、旋塞阀、调节阀，所以有两位控制，模拟控制（调节阀控制） 电动调节阀：用电机带动阀芯 ( Q- }; @* w' T) @ 使用用途  电动阀：电动阀一般是管径大,应用于流体的流通、截止、流量、压力等控制，进行流通、截止控制的叫电动开关阀(有的只能开或关，有的可以在中间停如只能有个大概的调节，如25%、50%、75%、100%)，进行流量、压力控制的叫电动调节阀，什么电动球阀啊，电动碟阀啊，还有叫什么智能调节阀的，其实都是电动阀  扭距电动阀大 ) o1 j7 ?. _- v8 m; q( b8  调节形式上 电动阀可以粗略控制开度 实现原理就是在电机转动过程中停止 4   控制电压为220V/380V/690V的电动阀在工厂里如何分工维护？2 z5 Q7 F5 Y$ {( o 有的电动阀为一体式有的为分离式控制，仪表人员需要电工证吗？ 一般电伴热谁来维护？ 220的由仪表人员管理，380及以上应该由电气来管理比较好，由电压等级来分工比较好。 5  编辑本段什么是电动阀   英文名称：electrically operated valve       电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。    电动阀分两种，一种为角行程电动阀：由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用，实现阀门90度以内旋控制管道流体通断；另一种为直行程电动阀：由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用，实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。  编辑本段电动阀操作原理   电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来，经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门，实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。    电磁阀是电动阀的一个种类；是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯，从而改变阀体的通断，线圈断电，阀芯就依靠弹簧的压力退回。    （空侣网暖通专家提供）  编辑本段电动阀选用   电动阀一般分常闭和常开两种，常闭型是指断电时阀门处于关闭状态，常开型即是断电时阀门处于开启状态；另外接线还分三线和两线制，大口径大多是三线制的，小口径的会有两线和三线制两种。    电动球阀 编辑本段电动阀特点：   结构简单，使用寿命长    适用于几乎所有介质，粘度最大600mm2/s（厘斯）    耐高温、耐腐蚀    防爆费用低，只需配小巧的72型防爆先导阀  编辑本段电动阀应用领域：   罐装/瓶罐系统    啤酒酿造和饮料技术 谢谢。。。。。。。。。。。