分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：救命!!!!哪位老兄给个建筑施工临时用电方案参考参考!!! 
哪位老兄给个建筑临时用电方案参考参考!!!
回答：目录一、编制说明  二、编制依据  三、地下结构用电布置  四、地下结构施工用电设备统计  五、安全用电措施  六、施工用电防火措施附图：《施工用电平面布置图》一、编制说明1.  本方案为上海市*************施工阶段临时用电方案。2.  电源由建设单位提供由化工区俱乐部馆接出的400KAV。二、编制依据本方案根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ-46-2005）结合施工现场实际用电设施数量及布置编制而成。三、地下结构用电布置3.1地下结构施工临时用400KVA电源，设置施工专用配电箱，采用三相五线制。3.2从配电箱2根35mm2×3电缆。一根35mm2×3电缆靠施工场地四周布置，用于地下室结构施工用电； 另外一根用于办公用电。四、地下结构施工用电设备统计地下结构用电量计算设备名称  功率  数量  小计  潜水泵  1.5kw  4台  6  K1P1 /cosα=0.6*6/0.75=4.8 kw交流电焊机  30 kw  2  60  K2P2 =0.6*120=36 kw插入式振动机  1.1kw  8台  8.8  K1P1 /cosα=0.6*8.8/0.75=7.04kw木工圆锯（手提）  3kw  5台  15  K1P1 /cosα=0.6*15/0.75=12 kw高压镝灯  3.5 kw  2盏  7  K4P4=1.0*7=7 kw碘钨灯  1kw  5盏  5  K4P4=1.0*5=5 kw空压机  7.5  1台  7.5  K1P1 /cosα=0.6*7.5/0.75=6 kw合计  P=1.05*（4.8+36+7.04+12+7+5+6）=81.7kw按导线的允许电流选择   I=KP/(1.732×U线×cosα)   I=81.7×1000/(1.732×380×0.75)   =165.5A查表选用25mm2×3橡皮电缆线，现场选用35mm2×3橡皮电缆线。办公用电量计算用电部位  功率  数量  小计  办公室、宿舍  1.2kw  20间  24  K3P3=0.8*24=19.2 kw合计  P=1.05*19.2=20.16kw按导线的允许电流选择   I=KP/(1.732×U线×cosα)   I=20.16×1000/(1.732×380×0.75)   =40A查表选用25mm2橡皮电缆线，现场选用35mm2×3橡皮电缆线。施工高峰期用电量计算由SP1=109.3KW        SP2=24KW取   K1=0.6        K2=0.75     COSj=0.75则  P=1.05´(K1 ´SP1 / COSj +K2 ´SP2 )´1.1     =1.05´(0.6´109.3/0.75+0.75´24)´1.1     =121 KW<400KW由计算结果可知建设单位提供400KVA的施工用电量能够满足施工需要。五、安全用电措施5.1.施工现场必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》。5.2施工现场必须建立安全用电二级责任制。采用三相五线制。5.3施工现场必须定期对施工用电场所进行检查，不合格必须整改。5.4施工现场必须根据用电标准化管理要求进行管理。5.5电器设备和线路绝缘必须良好，并注意经常检查。5.6电缆水平敷设沿围墙固定，最大弧垂距地不得小于1.8M。5.7配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。5.8配电箱、开关箱应装设端正、牢固，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。5.9固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米，小于1.5米。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6米，小于1.5米。5.10漏电保护器的选择应符合国标GB29-86〈漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）〉的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。5.11施工现场必须由持有双证上岗的电工进行现场操作,同时配备相应的劳防用品。5.12电线和电源相应设开关，露天开关应装在箱内，不准朝天放置。保护接地阻值小于等于4欧姆。5.13工具软电缆插头不得任意拆除掉换，软电缆不得任意加长截短。5.14电动机械及手动电动工具要设漏电保护装置。5.15对现场的分配电箱用多孔砖砌筑封闭。5.16现场电箱必须完整，门、铰链无缺损，并经常保护整洁，铁箱外壳要接地，各电箱的熔丝有电工负责检查，各类机械操作开关的熔丝由操作人员负责。5.17各级配电箱应明确专人负责，做好检查和清洁工作，箱内应保持整洁，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。5.18严格执行一机一闸一漏一箱要求，不准乱放熔丝，严禁用多根熔丝或铝铜线代替熔丝。5.19 现场机电设备严格执行定机、定员、定岗位，严格按操作规程进行，定期检查保养维修。5.20所有电器设备的金属外壳以及和电器设备连接的金属构架等，必须要有有效的接地和接零保护。5.21同一供电系统中，不准将一部分电器设备接地，而将另一部分电器设备接零。5.22各级配电箱应明确专人负责，做好检查和清洁工作，箱内应保持整洁，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。5.23电焊机必须一机一闸一漏一箱，并装有随机开关，一、二次线接头应有防护装置，二次线应用线鼻子连接，焊机外壳必须有良好的接地。5.24移动式碘钨灯的金属架应有可靠的接地（接零）保护和漏电开关保护。5.25焊钳与线的连接应牢固紧密，地线（搭铁线）及龙头线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上，地线不得接在已运行的管道、机床设备和建筑物金属架或铁轨上。5.26施工现场必须由持有上岗证的电工接拉电线及电器设备。5.27电器使用者在工作前，必须检查电源、电机及电器设备的绝缘是否良好，确保一切正常后方可操作使用。4.28 施工现场临时用电，按户外明线和架空线要求进行安装，严禁乱拉乱拖。5.29电缆线不准任意乱拉、乱架，应以支架架空或保护管保护，并在管两端垫绝缘物以防损伤造成事故，保护管埋入地下不少于600mm，严禁直接埋地下铺设。5.30施工现场的电气设备设施必须有有效的安全管理制度，现场电线、电气设备设施必须有专业电工经常检查整理，发现问题必须立即解决。夜班施工后，第二天早上就整理和收掉；凡是触及或接近带电体的地方，均应采取绝缘保护以及安全距离等措施。5.31空压机、电焊机等设备一律装有随机控制交流接触器或铁壳开关，并接保护零线。5.32对固定电动机械一律需要随机电源开关控制,并设有接地保护。5.33手持或移动电具在使用时一律进漏电保护装置, 电源线不得任意加长，使用工具附近必须设置可控制电源的配电箱。5.34使用电动工具必须有二人在场操作，以利处理应急事故。5.35现场室外使用的电焊机应有防雨、防潮、防晒的措施，长期停用的焊机使用前须检查绝缘电阻不得低于0.5兆欧，接线部分不得有腐蚀和受潮现象。5.36凡现场使用电动工具和照明灯具一律采用橡皮电缆线，不准用塑料胶质线代替。4.37电工有权拒绝执行违反电器安全规程的指令，有权制止违反用电安全的行为、发生电器工伤及电器火灾，电器设备事故必须按“三不放过”的原则查处及整改。 六、施工用电防火措施6.1施工现场的电气设备必须加强防火管理制度，现场电线，电气设备设施必须应有专业电工经常检查整理，并放置适量防火器具。6.2加强对电焊，气焊设备的整治，要注意防火，现场动用明火前，必须按规定办妥动火证，做好二证一器一监护并加强防范工作。