分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：一座大楼可以用两台变压器同时分别供电吗？最近接触到一个办公大楼， 
    最近接触到一个办公大楼，在验收、设备时竟然发现大楼的用电是两台变压器同时分别供电的。其备用的大功率发电机也是两台同时分别供电的，用两台ATS自动切换。我记得好象《安规》规定是绝不允许这样设计的，具体记不得了。由于我们的两台大功率机器（是有两台变压器或发电机分别供电的）共用了一组水循环设备，机器工作时，水循环设备必须运转。而这组水循环设备的控制电源是其中的一个机器上引出的，如果这台机器的电源停电，必然会损坏另外一台还有电仍在工作的那台机器。因此，我必须提前向业主单位和监理方提出问题，避免日后被动的局面。哪位手上有安全用电的的规范资料，请帮我证    最近接触到一个办公大楼，在验收、设备时竟然发现大楼的用电是两台变压器同时分别供电的。其备用的大功率发电机也是两台同时分别供电的，用两台ATS自动切换。我记得好象《安规》规定是绝不允许这样设计的，具体记不得了。由于我们的两台大功率机器（是有两台变压器或发电机分别供电的）共用了一组水循环设备，机器工作时，水循环设备必须运转。而这组水循环设备的控制电源是其中的一个机器上引出的，如果这台机器的电源停电，必然会损坏另外一台还有电仍在工作的那台机器。因此，我必须提前向业主单位和监理方提出问题，避免日后被动的局面。哪位手上有安全用电的的规范资料，请帮我证实一下，谢谢。
回答：曾参与处理某供电系统改造：原有500千伏安变压器因为容量随设备增加而在高峰时显容量不足，况且只有一路供电，供电部门检修线路就需要派发电车临时应急，因此急需改造，改善供电同时考虑费用节约；最后经报供电部门审核，同意增加一台800千伏安变压器并由另一外线线路供电，医院内负荷按实际要求分由两变压器供电，当外线一路供电停止时，部分自动切换到另一路，并根据负荷情况手动切换其他负荷；改造其后完成并供电部门验收（只验收供电设备）。切换安排是否自动或手动，实际根据用户需要进行，切换负荷只要不影响设备运行没什么不可；供电部门不可能管理到单位内某设备电源切换是否符合设备运行要求，只要设备能正常运行应该没问题。实际上，上述单位某些部门供电除自动两路切换外，还加装UPS系统，等于3路电源，以保证设备安全运行。实际运行近4年的系统中：一路外线经原变压器供1、3号楼用电，另一路外线经新增变压器供2号楼（其中包括手术室及其空气净化系统）用电，手术室、计算机室及急诊自动切换，计算机室加UPS备用电源；多次经多次供电线路停电，并未出现意外。问题中关于水循环设备在切换后可能导致其他设备故障，余以为只要提出更合理安排其电源，消除后患即可。意见供参考。关于安全用电规范内并无不允许两路电源同时对某一用户供电的规定或要求，但如同常规的规范内，不允许将接地线作零线使用一样，两供电线路的相线、零线肯定不允许混用，如用户使用一路供电系统的相线与另一系统的零线作为单相电源使用，而这种情况只有在乱接线的情况下才会发生。