分类：生活
问题：电工问题一个办公楼！一个16A的空气开关带了大概1800W的灯！ 
一个办公楼！一个16A的空气带了大概1800W的灯！2.5的线，这些灯分四开，有个很奇怪的现象，随便开三开没事，只要四开一起开一会就跳！本来怀疑是空气开关小了，换了32A的还是跳！请问高手会是什么情况？如果解决了还多加分！
回答：共1800W的负荷，使用16A的空气开关和2.5的线（铜线）时，开关和导线没有问题，可以使用，但如果跳闸，可从以下方面分析原因和处理：

1.查看空气开关是否带有漏电保护功能，是否是因线路漏电引起跳闸。

2.作为办公楼，按说应该进3相4线，在有单相照明负荷时，必须使用3相4线保护器，如果你的空气开关带有漏电保护功能，开关配置或接线不正确，也会引起跳闸,。

3.综上，你可以断开办公楼电源开关，做好安全措施，检查办公楼线路以及用电设备的绝缘，查看空气开关配置和功能以及其外部接线是否正确，必要时由专业供电服务（技术）人员处理。