分类：生活-家居装修
问题：我准备在新修的小屋里铺设地暖，只是面积太小，没有施工队员干，特请? 
我准备在新修的小屋里铺设，只是面积太小，没有施工队员干，特请教一下，有没有懂得人，给支个招，详细地介绍一下地暖的铺设方法及所需材料，百分送上
回答：1 系统简介：　　a 循环类：主要有水热、油热、汽热，目前我国大部分地区均采用水热循环系统。　　b 非循环类：主要有电覆膜热、电丝热，电覆膜技术来自欧洲，电丝热在日本应用较多。2 地暖系统用地板要求：　　地暖系统环境比较复杂，对地板的热传导性、尺寸稳定性要求较高。为确保热量更好地传导和避免地板变形，应选择厚度不大于8mm强化木地板。而普通的厚度超过8mm的实木地板、竹地板、实木复合地板及强化木地板不宜用于有地暖系统的场合。3 铺设前的要求　　a 施工前必须对地暖系统进行加温送水检测，水温至少达50℃，地暖系统运行正常，并保温12小时以上。确认无渗漏方可进行施工。未进行上述检测不可施工。　　b 不允许采用破坏地表的施工方法，以免破坏散热盘管。　　c 寒冷地区冬季施工时，应将地板提前存放在现场12小时以上，以适应温差变化，减小地板变形。　　d 安装前应检查地面是否平整、干燥、干净，窗门是否齐全，相关设施有无渗漏，检查门与地面间隙是否足够。　　e 将专用地垫整齐铺设在地面上，接口处用不干胶带密封。　　f 地板铺设的走向，地板长边应与房间的光线方向一致，安装时第一排地板长边凹槽向墙，地板与墙之间放入木楔，保证地板伸缩缝隙8-12mm，排与排之间的地板应错缝安装，且错缝距离应大于20厘米。　　g 铺设时应随时观察板面的高度差、缝隙及其他缺陷，合格后方能施胶拼接并立即清除板面残余胶液。　　h 安装后12小时内不得在地板上走动，其他后续作业应在24小时后进行。　　i 地板铺设长度超过8m，或房间、厅、堂之间接口联接处，地板须切断，留8-12mm的伸缩缝，并用收口条连接，以减少地板起拱的发生。4 踢脚板的安装：　　安装踢脚板时应将伸缩缝盖住。5 注意事项：　　a 布置房间时应考虑地板的散热，不宜摆放无腿家具，以避免散热不良而引起地板局部变形。　　b 初次使用或长时间未开启重新使用时，应缓慢升温（建议升温速率为1℃/h），防止升温速度过快引起地板开裂扭曲；同时应保持地面干燥。　　c 室内空气比较干燥时，应适当调整室内湿度材料一般用XPS挤塑保温板,卡钉,地暖反射膜,分水器 。