分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：铝电缆的选用２５ＫＷ的空调选用铝电缆和铜电缆，分别要用多少平方的 
２５ＫＷ的选用铝电缆和铜电缆，分别要用多少平方的电缆，详细计算过程，用那种经济．
回答：２５ＫＷ的，三相电源额定电流45安左右，如果是近距离（几十米以内），铜电缆10平方毫米，铝电缆16平方毫米。    如果是远距离（200米左右），铜电缆16平方毫米，铝电缆25平方毫米。    如果是远距离（400米左右），铜电缆25平方毫米，铝电缆35平方毫米。    近距离主要是考虑截面能通过的电流，铜电缆1平方毫米可以通过5安电流，铝电缆1平方毫米可以通过3安电流，近距离电压损失以百分之五计；    远距离主要考虑电压降或电压损失，电阻公式：R＝ρ(L/S)    R=电阻  ρ=电阻率  L=线的长度  S=线的截面    铜电阻率=0.172   铝电阻率=0.029    电压降U=电流Ix电阻R    如远距离400米时选择铝线    R＝ρ(L/S)＝0.029×(400/35)≈0.33(Ω)    三相380V电压35KW电机的额定电流约为45安。    电压降：U＝RI＝0.33×45≈15(V)    380V电压到400米，额定负荷时的电压：380－15＝365(V)