分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：请问压力管道设计中GB类GB1级和GC类GC（2）（4）级、GC? 
回答：　　GB类公用管道为，级别划分如下：　　GB1：管道；　　GB2：热力管道。　　GC1级工业管道：　　(1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道；　　(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道；　　(3)输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P≥4.0MPa且设计温度≥400℃的管道；　　(4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。　　GC2级工业管道：　　(1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P＜4.0MPa的管道；　　(2)输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P＜4.0MPa且设计温度≥400°C管道；　　(3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质，设计压力P＜10MPa且设计温度≥400℃的管道；　　(4)输送流体介质，设计压力P＜10MPa且设计温度＜400℃的管道。　　符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级；　　(1)输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P＜1.0MPa且设计温度＜400℃的管道；　　(2)输送非可燃流体介质、无毒流体介质，设计压力P＜4.0MPa且设计温度＜400℃的管道。