分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：变压器中性点地刀操作的问题110kV变压器仅仅操作中压侧或低压侧 
110kV仅仅操作中压侧或低压侧时，变压器中性点地刀是否需要合上，为什么？
回答：110kV变压器,仅仅操作中压侧或低压侧时，变压器110kV侧的中性点地刀，不需要合上。
在正常运行时，110kV系统中性点的接地数目，是按系统零序电流分布确定的，或者说，是为结合继电保护装置的要求，确定某台变压器的中性点正常接地运行。

当操作变压器110kV侧开关时，为防止可能发生的过电压危害到变压器的线圈，作为一种保护性的措施，在变压器110kV侧开关合闸时，应该合上其110kV侧中性点地刀。