分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：氧化锌避雷器在交接时需要做哪些试验，分别要用到什么试验设备？ 
氧化锌避雷器在交接时需要做哪些试验，分别要用到什么试验设备？
回答：氧化锌避雷器的一端与被保护设备并联，另一端直接接地，主要用来保护电气设备免遭累积过电压的损坏，因此，它是大气过电压的重要保护设备。当大气过电压出现时，他就发生放电，讲过电压限制在一定的数值内，保护电气设备。当过电压消失后，避雷器能迅速可靠的灭弧，自动将工频续流截断，恢复到电网的正常运行状态。
氧化锌避雷器在交接时必须进行绝缘电阻测试、直流耐压测试、交流泄露电流试验、底座绝缘电阻、计数器动作情况测试。
需要用的设备有兆欧表，也叫绝缘电阻测试仪，ZGF系列直流高压发生器、SXYHX系列氧化锌避雷器测试仪、氧化锌直流参数测试仪，FCZ雷击计数器动作测试仪等。
在使用仪器进行试验时，一定要主要保持牢固接地，避免高压危险。