分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：对于每台冷暖盘管机是否中途都要接一个排空气的呢？？？？？？？管道? 
排空气
回答：你好。
   如果所指的冷暖盘管机是大型中央空调冷（暖）媒水系统的末端设备，回答是肯定的。一般每台风机盘管的媒水（进）出口都会配置排气针阀；作用是使用中排除具体的某一台盘管机的气阻故障（连气带水引向接水盘）。在媒水的供、回水系统的每个大小分支的立（井）管系的最上方也都会设置自动抛气阀。
如果所指的是多联机（VRV）系统的冷凝水排水管，只要接水槽在运行状态时是正压．冷凝水管敷设坡向正确，符合设计要求，按规定要求进行充水试验，无渗漏、去水顺畅即为合格；若接水槽在运行状态时是负压的，在管道中段加设通（排）气管（消负压）则有利于排水的顺畅。告诫装潢施工人员：制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时，一定要注意不要损坏保温，更不要损坏管子本身，注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管，一定要以图纸形式标明位置及走向，交给装潢施工负责人，并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。仅供参考