分类：生活
问题：漏电保护空开的选用请教：三相漏电保护空开，家用与工业用（电动机用 
请教：三相漏电保护空开，家用与工业用（机用）是否有区别。若有区别，工业用（电动机用）应选哪种型号。谢谢
回答：您好！  低压电网宜采用三级保护，即：① 一级低压总保。该保护安装于配电出线侧，主要保护低压主干线，并作为二、三级保护的后备保护。②二级低压分保。该保护介于一、三级保护中间，主要保护低压各分支线、下户线，并作为三级保护的后备保护。③ 三级低压家保。该保护安装于电表出线侧，主要用于室内配线及家用电器的保护。(3)三级剩余电流保护器的配合漏电保护开关的选择主要由所保护的范围及人体安全电流来决定:①三级保护:一般选择动作电流在10～30mA，动作时间为0.1s左右。 ②二级保护:一般选择动作电流在50～100mA，动作时间0.3～0.5s。③一级保护:一般漏电动作电流宜选择在100mA以上，动作时间0.5s以上（4）常用的剩余电流保护器①、DZISL型漏电常用的DZl5L-40、60、100型漏电，适用于交流电压380V、电流10～100A、配电变压器中性点直接接地的系统中。当人身触电或设备漏电时，漏电能迅速分断  故障电路，保护人身和设备的安全，同时还具有过载及短路保护的作用。DZl5L型漏电自动开关系电流动作型、纯电磁式快速动作剩余电流保护器，零序电流互感  器主要由高导磁坡莫合金制造的、并带有过载及短路保护的自动开关组成。剩余电流保护器按额定漏电动作电流分为30、50、75、100mA四种；按主开关用途分为保护配电线路用和保护电动机用两种；按极数分为三极和四极两种，按过电流脱扣器额定电流分，DZl5L-40分为10、15、20、30、40A五级，DZl5L-60分为10、15、20，、30、40、  60A六级，DZL-100分为60、80、100A四级。②LK-ZC45型剩余电流保护器LK-ZC45型剩余电流保护器，由C45N小型自动开关与漏电部分拼装组合成剩余电流保护器，具有过载、短路、和漏电保护的作用，主要用于家庭、宾馆等漏电保护。