分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电流互感器的问题电流互感器铭牌上是400/5A,实际测量为200 
电流互感器铭牌上是400/5A,实际测量为200/5A。问：有什么后果？为什么道理？谢谢！
回答：您好！
   电流互感器的变比一般为X/5A或X/1A（X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流），如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A或1A。
  您的问题所说的是电流互感器变流比试验结果，铭牌上的电流比与实际试验测量不符：即电流互感器铭牌上是400/5A,实际测量为200/5A。
1、测量回路正确，所用标准CT变比放置位置无误，两个电流表计刻度相同，即倍率相同。
2、400/5A的电流比分解读取为：当二次电流为1A时，一次电流为80A，
当二次电流为0.5A时，一次电流为40A，当使用两个电流表计刻度相同，即倍率相同时，读表错误可以排除。
3、电流互感器的二次绕组是否为多变比绕组型的。即二次绕组标识：1K1、1K2，2K1、2K2, 绕组为400/5A；3K13K2绕组为200/5A。
以上三点均排除的话，可确定该电流互感器的铭牌标称电流比有误，可向生产厂家提出更换。