分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：对于三绕组变压器400/33/13.8Y/D/D，接地变压器应该? 
33kV第二绕组 接负载和部分并联电容器补偿设备（星型，中性点不接地），13.8kV第三绕组接一台站用辅助变。现在需要安装一台接地，应该接在哪个绕组上？另外，并联电容器补偿设备会在系统发生接地故障时，提供对地电容电流吗？也就是说并联电容器补偿设备会不会影响接地变压器的容量计算？
回答：（1）接在哪个绕组上与该电压等级对地电容电流有关，哪侧超允许值班就接哪个绕组，这其中需要考虑到负荷的远景发展，有可能中低压侧均需要，注意预留位置。
（2）不需考虑，不会