分类：生活-生活常识
问题：地暧不热怎么办 
地暧不热怎么办
回答：管道压力不够现象：有的业户楼层过高或者是小区供暖未端，管道压力不够，导致供暖不理想，解决方法：这种情况下需要找供暖公司或者找来解决，如果解决不了，建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。管道有气现象：地暖主杠热，回水杠不热，是管道里有气顶着，导致热水不能进入到回路里不能进行循环。解决方法：用分水器上的放气阀把管道里的气打开，放气，直至放出热水。回路不匀现象：同一小区其他用户采暖效果好，而自家效果不好，地暖施工回路不匀。解决方法：用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环，使其能匀均循环，达到理想的供暖效果。过滤器堵塞现象：供水主杠不热，有可能是供热水质太脏，导致过滤器堵塞，不能使其正常循环。解决方法：用活口扳手打开过滤器，清洗里面的过滤网，从新安装回去就可以了，也可以找专业的人员进行清洗。地暖长期不清洗现象：地暖设备的保养不及时，不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中，平均每年管道结垢1mm，而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外，地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构，形状复杂，管路较长，供水温度的变化会产生钙镁离子垢，集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等，如不定期处理，长期附着在管路内壁上，会使地暖采暖系统温度降低，出现故障，甚至造成地暖管路栓塞。解决方法：一般来说地暖管道3—5年到清洗一次，地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理，地暖清洗应该由专业的地暖清洗公司完成。若满意 谢谢加好评1管道压力不够现象：有的业户楼层过高或者是小区供暖未端，管道压力不够，导致供暖不理想，解决方法：这种情况下需要找供暖公司或者找来解决，如果解决不了，建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。 2 管道有气现象：地暖主杠热，回水杠不热，是管道里有气顶着，导致热水不能进入到回路里不能进行循环。解决方法：用分水器上的放气阀把管道里的气打开，放气，直至放出热水。 3 回路不匀现象：同一小区其他用户采暖效果好，而自家效果不好，地暖施工回路不匀。解决方法：用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环，使其能匀均循环，达到理想的供暖效果。 4 过滤器堵塞现象：供水主杠不热，有可能是供热水质太脏，导致过滤器堵塞，不能使其正常循环。解决方法：用活口扳手打开过滤器，清洗里面的过滤网，从新安装回去就可以了，也可以找专业的人员进行清洗。 5 地暖长期不清洗现象：地暖设备的保养不及时，不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中，平均每年管道结垢1mm，而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外，地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构，形状复杂，管路较长，供水温度的变化会产生钙镁离子垢，集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等，如不定期处理，长期附着在管路内壁上，会使地暖采暖系统温度降低，出现故障，甚至造成地暖管路栓塞。解决方法：一般来说地暖管道3—5年到清洗一次，地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理，地暖清洗应该由专业的地暖清洗公司完成