分类：生活
问题：老家伙大师请教个问题大师：我630KVA的变压器铭牌上显示最大低 
大师：我630KVA的 铭牌上显示最大低压输出电流是909A （电压按0.4KV取） 但我现在电流已经达到了950A了 如果按380V取电压值的话 视在功率是950*0.38*1.732=625KVA   还在变压器容量内  但如果以400V取电压值的话 视在功率是950*0.4*1.732=658KVA 变压器已经超载了   到底取哪个电压值算变压器总负荷呢
回答：变压器上给出的是额定名牌S=1.732*Ir*Ur=1.732*909*0.4=630kVA
虽然实际电流已经达到了950A，但还要测实二次侧际电压是多少，而非用0.4或0.38，因为可能你变压器一次侧电压也不是运行在额定电压下。
变压器一般负载率不宜超过80%，负载率大了变压器的损耗反而较大，不节能，不经济。