分类：生活
问题：6个房间，每3个房间的空气开关的出零线并联在一起，合上一个空气开? 
6个房间，每3个房间的空气的出零线并联在一起，合上一个空气开关，另一个就跳闸，请问，多个空气开关出零线能不能共用？
回答：如果是3个带零序的2极空气开关（保安器），出线（零线）并接在一起，形成零线公用时，合上其中一个空气开关，另外两个就一定跳闸，所以，不可以零线公用。如果现场已经公用了零线，可以考虑将保安器安装到总电源侧，再用3个单极的空气开关分别控制3个房间。