分类：生活
问题：河南碳晶墙暖那个牌子好，环宇墙暖效果如何 
河南碳晶墙暖那个牌子好，环宇墙暖效果如何
回答：碳晶相对传统地暖的优势1、系统安装： 水暖系统：盘管 分集水器、锅炉三大部分，安装难度一般，有系统维护、100m2需2人2天。（ 判官一天，回填一天）盘管+分水器+壁挂炉。 发热电缆：安装简便，盘线+温控器。100 m2需4人2天。 碳晶材料：安装简便，碳晶板+温控器。100 m2需2人1天。2、采暖效果： 水暖系统：预热时间3小时以上，地面达到均匀匀至少4小时以上，冷热点温差10℃。 发热电缆：预热时间2-3小时，均热时间4小时左右，冷热点温差10℃ 碳晶材料：预热时间40分钟以内，同时达到地面均热，冷热点温差5℃ 3、相关耗材： 水暖系统：由于水管内温度55℃以上，因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂，至少增加12-15元/ m2的水泥成本。  发热电缆：电缆线温度在65℃以上，地面混凝土厚度至少5，并需加装钢丝网，至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 碳晶材料：由于板面均热在40℃左右，因此地面混凝土在2-3cm即可，无需加装钢丝网等辅材4、层高影响： 水暖系统：保温层2cm+盘管2cm+混凝土层1cm=5cm 发热电缆：保温层2cm+混凝土层2cm=4cm 碳晶材料：保温层2cm+混凝土层2cm=4cm 5、使用能耗： 水暖系统：尽管天然气热值高于电，但由于锅炉本身的热损耗极大，因此水暖的实际使用能耗很高：1．锅炉在燃烧时其排烟管口120℃-200℃的废气排放带走大量的热能；2．采暖锅炉的最低燃烧阀值50%，当您用分水器将100 m2的房间只使用10 m2采暖时，其燃烧值还是50%。经验数值：100 m2每月800一下（中原地区）。