分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：石油产品库房的防火防职设施有什么规定？ 
产品库房的防火防职设施有什么规定？
回答：   （l）用于贮存桶装油品的库房应符合（石油库设计规范》（GBJ7484）和《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）的要求，不准随意使用不符合条件的空房贮存。
   （2）库房主要依靠自然通风，屋顶设拔风筒和风帽。
寒区的拔风筒应加防寒挡板。库房的油气浓度不应大于300毫克／米3
   （3）库房宜采用半固定消防设施，库房靠一侧40米内，装有不冻消火栓，供水量按15升／秒计算配置。
   （4）根据规范确定配备灭火器材的类型、规格、数量及设置的位置。
   （5）按300米2建筑面积，在适宜的位置设0.5米3沙箱2个、铁锹5把、石棉毡5块，面积增加时数量相应增加。
   （6）大型和重要的桶装库，应配置自动报警、通讯和事故照明等设施。
   （7）桶装库分间保管时，应根据闪点高低分类保管，分类范围是28℃以下、29~45℃、46~59℃、60~120℃、120℃。
    对45℃以下的易燃油品应存放在建筑物耐火等级高、通风条件。安全距离、扑救与疏散等条件较好的库房，禁止混存。