分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：常熟的微断CH2与CH1有没有什么区别 
常熟的微断H2与CH1有没有什么区别
回答：1、概述 CH系列模数化终端电器主要包括：CH1、CH2系列小型断路器，CH2Z系列小型直流断路器， CH1L、CH2L系列漏电断路器， CH1G系列隔离开关，CH1A系列模数化插座及各系列产品附件。它们广泛用于工业、及民用等各个领域。 ●线路过流保护装置 CH1、CH2系列小型断路器符合GB10963、IEC60898（其中CH2－125符合GB14048.2、IEC60947-2），具有单极＋中性极、单极、二极、三极和四极，额定电流范围为1A－125A，最大短路分断能力10kA，适用于配电电路的短路、过载保护及线路的不频繁转换。 CH2Z系列小型直流断路器符合GB10963.2、IEC60898-2，具有单极和二极，额定电流范围为1A－63A，最大短路分断能力10kA，适用于直流配电电路的短路、过载保护及线路的不频繁转换。 ●线路过流和漏电保护装置 CH1L、CH2L系列漏电断路器符合GB16917.1、IEC 61009-1（其中CH2L－100符合GB14048.2、IEC60947-2），具有单极＋中性极、二极、三极、三极＋中性极和四极，额定电流范围为1A－100A，最大短路分断能力10kA，适用于配电电路的短路、过载保护，同时可对人体直接或间接接触、线路或负载对地漏电等故障进行保护。 ●隔离开关 CH1G系列隔离开关符合GB14048.3、IEC60947-3，具有单极、二极、三极、四极，额定电流范围为32A－100A，用来对建筑物和类似场所的线路设施、工业配电系统和电动机电路作隔离之用。 ●模数化插座 CH1A系列模数化插座符合GB2099.1、IEC60884-1，额定电压至440V，额定电流至25A的固定式插座，装于模数化终端配电箱和其它成套电器箱内，对用电设备进行插接。 ●汇流排 汇流排是CH1－63、CH2－63小型断路器的一种模数化附件，具有单极、二极、三极，适用于多台断路器同相位进线端之间的联接，也可以作为一种通用化的标准附件用于同相位终端电器间的联接。 2、正常工作环境和安装条件 ● 环境温度 上限为+40℃，下限为-5℃，日平均温度不超过+35℃； ● 相对湿度 安装地点的大气相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大相对湿度不超过90%，同时该月的月平均最低气温不超过+25℃，并考虑到温度变化发生在产品表面上的凝露； ● 污染等级 环境污染等级2； ● 安装类别 安装类别为Ⅱ、Ⅲ类； ● 海拔 安装地点的海拔不超过2000m。 3、产品特点 CH系列小型断路器特点 ● 外观新颖，人性化设计。 ● 具有新颖的限流结构－额定短路能力高达10kA。 ● 具有过载及短路保护装置－保护功能齐全。 ● 采用“框式”接线结构－接线安全可靠。 ● 可配多种附件：辅助触头、报警触头、分励脱扣器、汇流排－功能扩展方便。 ● 模块化、模数化－任意组合，系列配套。 ● TH35mm标准安装轨安装－安装便捷方便。 模数化插座特点 ● 装于模数化终端配电箱和其它成套电器箱内，对用电设备进行插接。 ● 产品系列化、模块化、宽度尺寸模数化 ● TH35mm标准安装轨安装