分类：生活-生活常识
问题：高压负荷开关面板连锁的作用 
高压负荷面板连锁的作用
回答：高压负荷开关目录 简介 功能 特点 灭弧原理 注意事项 [编辑本段]简介高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器，高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用；用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置，因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流，所以它一般与高压熔断器串联使用，借助熔断器来进行短路保护。[编辑本段]功能在规定的使用条件下，可以接通和断开一定容量的空载变压器（室内315KVA，室外500KVA）；可以接通和断开一定长度的空载架空线路（室内5KM，室外10KM）；可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。[编辑本段]特点A、可以隔离电源，有明显的断开点，多用于固定式高压设备。B、没有灭弧装置，在合闸状态下可以通过正常工作电流和短路电路。C、严禁带负荷接通和断开电路，常与高压断路器串连使用。[编辑本段]灭弧原理（FN3-10R）---利用分闸时主轴带动活塞压缩空气，使压缩了的空气由喷嘴中高速喷出而吹灭电弧的；FN5-10D---有整套灭弧装置的灭弧管构成。（真空管）[编辑本段]注意事项A、垂直安装，开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地（不能串联接地）。B、运行前应进行数次空载分、合闸操作，各转动部分无卡阻，合闸到位，分闸后有足够的安全距离。C、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当，即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断，然后负荷开关才能分闸。D、 合闸时接触良好，连接部无过热现象，巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象；开关上不能用水冲（户内型）。（一台高压柜控制一台变压器时，更换熔断器最好将该回路高压柜停运。）参考资料： http://baike.baidu.com/view/1329808.htm?ss=C482CD1803D83B65C091AADE670E00C4BDE710 （诚心回答你的问题，给好评啊。谢谢。）