分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：火线接地，该如何处理目前，居民供电大多采用三相四线制供电，其中的 
目前，居民供多采用三相四线制供电，其中的一根火线如果有接地，那么，中性线将会带电，请问这是为什么？如何消除？
回答：    虽然我国居民供电采用的是三相四线制供电,但变压器低压侧中性点(其引出的线即称零线)的方式各有不同,有直接接地的,有不接地的,这导致了相线(或称火线)接地后的情况不同.
    对中性点直接接地的系统,火线接地后通过大地构成回路,形成短路，这种情况下会出现零距离先生所说的现象，即开关跳闸或保险丝熔断。
    对中性点不接地系统，在三相平衡的条件下，中性点电位为0，与大地基本上不存在电压差。火线接地后，由于无法通过大地构成回路，这时相线（火线）与大地等电位，使得零线与大地之间存在等于相电压的电压差，我们称为中性点电位漂移，其表现为中性点带电。
    对你所说的情况，你所在的供电系统应该是中性点不接地的。对于这种情况，应尽快报修（但有时这种障碍很难查找排除），同时建议你带电设备尽量装设接地保护或漏电保护，以保证用电安全。