分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：市政定额中：给水工程中，铸铁管安装的方式有四种1.青铅接口2.石? 
市政定额中：给水中，铸铁管安装的方式有四种1.青铅接口2.石棉水泥接口3.膨胀水泥接口4.胶圈接口现在的接口方式主要是上面四种中的哪一种？
回答：    由于铅价格昂贵且具有污染的原因,第一种方式已经不用了。二三种接口方式都是使用水泥，在管路使用中容易渗漏，现在也较少使用。只有第四种接口方式是柔性连接，密封性好，且安装方便，所以现在铸铁管路大多使用第四种接口方式。    另外普通铸铁管在给水管路中也不使用了。取代普通铸铁管的是离心球墨铸铁管，大家简称为球墨铸铁管。下面简单介绍球墨铸铁管。    离心球墨铸铁管是用离心铸造工艺生产的一种管材，材质为球墨铸铁。它被广泛应用于冶金、矿山、水利、和城市公用化建设的各种管道工程，可输送水、燃气等多种流体介质。它具有铁的本质，钢的性能，强度高、韧性好、耐腐蚀，是传统铸铁管和普通钢管的更新换代产品。另外，离心球墨铸铁管直线性好、表面光洁、尺寸准确、壁厚均匀、机械性能好、涂层粘附牢固，采用T型承插式柔性接口，胶圈密封，安装方便。　　离心球墨铸铁管作为一种新型优质管材，适应了现代城镇供水、输气建设工程的需求，具备管壁薄、韧性好、强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，具有铁的本质、钢的性能。凭借其优越的机械性能，离心球墨铸铁管可以很好地适用于输水、输气等方面。国外工业发达国家从上个世纪60年代开始逐渐淘汰了普通灰口铸铁管，普遍采用了球墨铸铁管，到70年代中期基本完成球铁管代替灰铁管的更新换代过程。我国是从上世纪八十年代中期开始引进离心铸管技术及设备，经过近二十年的发展，现已形成较大的市场规模。浅谈球墨铸铁管安装工艺     来源：宏业公司 作者： 李海鹏     目前，宏业工程公司在位于北环路的行政服务中心大楼工地接水工程中，首次使用DN300球墨铸铁管材。该管材以其强度高、韧性大、封闭性能佳、抗腐能力强、安装施工方便等优点，广泛应用于城市供水管网中。现谈谈实际操作中对球墨铸铁管的安装工艺：　　1、施工前，对管材、橡胶圈的一次外观检查，发现有问题的均不能使用。　　2、管道安装采用滑八式“T”型接口，只要将插口插入承口就位即可。施工实践征收，这种接口具有可靠的密封性，良好的抗震性和耐腐蚀性，操作简单，安装技术易掌握，是一种比较好的接口形式。　　3、安装程序：①清理管口：将承口内的所有杂物消除擦干净。②清理胶圈、上胶圈：将胶圈的粘着物清擦干净，把胶圈变成“梅花形”或“&”层形装入承口槽内，并用手治整个胶圈按压一遍，或用橡皮锤砸实，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀地卡在槽内。③用机械将管子下到槽底。④在槽口外表面和胶圈上均匀涂刷洗洁精。⑤将插口水平放入承口内且插口压在承口内的胶圈上，接好钢丝绳和倒链拉紧倒链，与此同时，让人可在管承口端用力左右摇晃管子，直到插入承口全部到位，承口与插口之间应留2mm左右的间隙，并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。⑥检查承口插口的位置是否符合要求。（用钢板尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确到位）　　球墨铸铁管为我市供水行业首次采用的新型管材，有着广阔的发展空间。为此掌握此项安装技术势在必行。