分类：生活
问题：10kv高压开关柜可以用开闭所代替吗民用建筑设计中，考虑到成本， 
民用中，考虑到成本，10KV开闭所可以直接代替高压开关柜吗？也就是取消高压开关柜
回答：你好！ 
开闭所的概念应大于高压开关柜，开闭所由多个开关柜组成。10kV开闭所应该使用高压开关柜做为进线设备。
在《城市配电网技术导则》中的解释： 
开闭所——用于接受电力并分配电力的供配电设施，在高压电网中也称为开关站。在中压电网中的开闭所一般用于10kV电力负荷的接受与分配。 

“开闭所”实际上就是相当于开关站，两进多出（常用4~6出），只是根据不同的要求，进出可以设置断路器、负荷开关或者不设。没有断路器或负荷开关的叫电缆分接箱，电缆直接进出，用于小容量和用电可靠性不高的场所。
“开闭所”一般应采用高压开关柜进（两进线设置BZT）、负荷开关出。