分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：农村安全饮水工程工作原理是什么？有什么优点？ 
安全饮水工程工作原理是什么？有什么优点？
回答：1.微机设定给水泵工作压力，即用户用水压力。生活给水时，设备运行在低压变频状态，由变频器时刻监控管网压力，对反馈只值和设定值进行运算和比较计算，若管网压力低于用户所需压力（设定压力）则自动增加输出频率，从而使泵的转速增加，出水量增加，当一台泵运行满足不了用户需要时，其它各台泵自动投入，以保证用户的使用压力。     
2.当自来水管网的压力升高达到与用户使用压力时候，变频器经过一段延时后便降低转速直到停止，只有当压力降到某一设定压力值时，变频器才从新开始工作。变频泵组的工作只是满足用户的用水压力与管网压力之差，大大节约了电能。     
3.当流量调节器内压力低于一个大气压时，安装在流量调节器顶的负压消除器自动打开，使气体进入流量调节器内，消除负压。当流量调节器内压力升高时，又可以将多余的气体排出流量调节器外，使流量调节器内蓄满水，以备下次用水高峰期时使用。当流量调节器内蓄满水后。安装在流量调节器顶的遇压消除器自动关闭，防止溢流。