分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：家用配电箱跳闸是何原因？家用配电箱总开关（带漏电保护器）跳闸，总 
家用配电箱总（带漏电保护器）跳闸，总跳闸时开关发热。
回答：你好。
  根据总开关跳闸时发热的现象，原因有二：
1.电器用量太多，超负荷、过电流致跳闸----自检,减少使用量试试.
2。电路接线端接触不良导致起电弧，过热跳闸（特别是总开关）----自检,将松动的连接点螺丝上紧.供参考