分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：铜排的连接我厂新装一台1600KVA的变压器，低压进户线采用铜排 
我厂新装一台1600KVA的，低压进户线采用铜排，规格是120x10mm，由于变压器和配电柜高低落差大（变压器低，配电柜高）相差2.5米。进线转弯多。请问进线铜排采用什么方法连接？（是折弯，是焊接，还是有螺母连接）如果是焊接用什么方法？
回答：根据楼主介绍的“低压进户线采用铜排，规格是120x10mm，由于变压器和配电柜高低落差大（变压器低，配电柜高）相差2.5米。进线转弯多。”的实际情况，建议还是根据具体情况分别采用折弯和螺丝紧固为好。因为折弯不会发生输送电力过程中的能耗，且最多折两个弯。然后再用螺丝紧固连接折弯近户的铜排，省时、省工，安全、便于运行过程中的维修。注意：用螺栓紧固时铜排间绝对不能有杂质和间隙，防止运行中启动开闭时发生电弧，螺栓紧固时必须在螺母下方加平垫和弹簧垫。以上建议供参考。