分类：生活
问题：500米距离30千瓦动力需要铝线电缆最小多少平方30千瓦的搅拌机 
30千瓦的距离机房500米用铝质防爆电缆最小得多少平方的啊？怎么计算啊有公式吗？谢谢大家
回答：线路较长，线路损耗存在较大压降，如果电压起点保证不会低于380v或经常高于380v，最少要用35平方铝芯电缆线。
求证：铝线电阻公式：
R＝ρ(L/S)＝0.029×(500/35)≈0.414(Ω)(铝线的电阻率是0.029)
三相380V电压35KW电机的额定电流约为54安。
电压降：U＝RI＝0.414×54≈22(V)
380V电压到500米，额定负荷时的电压：380－22＝358(V) 
勉强可以用。

如果额定电压经常低于380V，最好用50平方铝芯电缆线。
这时R＝ρ(L/S)＝0.029×(500/50)≈0.29(Ω)
电压降：U＝RI＝0.29×54≈16(V)
380V电压到500米，额定负荷时的电压：380－16＝364(V)