分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：铝芯线计算距离六百米，功率五十千瓦，问需要好大的铝芯线才安全。电 
距离六百，功率五十千瓦，问需要好大的铝芯线才安全。电压380
回答：根据距离六百米，一般选择架空线路送电。输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流，再根据电线（缆）允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是：P=1.732IUcφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式：I=P/1.732Ucosφ 式中： P为负载功率 U为线电压 三相是380V cosφ是负载功率因数，一般电动机取0.75 你的50kw负载的线电流： I=P/1.732Ucosφ=50000/1.732*380*0.75=50000/493.62=101.3A 因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍，虽然启动时间很短，但为了电路的安全运行，还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。 101.3*1.5=152A 根据架空绞线载流量表(附表)可知，选择35平方的架空铝绞线可满足150安电流流过。电压降验算：△u％＝M／CS×100％       M＝P×L式中：△u％——线路末端的电压损失（%）      M——负荷距（kw·m）      P——输入功率（kw）      L——线路的总长度（m）      S——导线的截面积（mm²）      c——计算常数与电压及配电方式有关，380伏铝绞线取46或50已知：P=50kw，L=600mΔU％=M/CS×100％=（50×600）/（50×35）×100％=30000/1750=17.14大于5％因此不满足电压降的要求。需将电线截面积增加再验算。增加至50平方：ΔU％=M/CS×100％=（50×600）/（50×50）×100％=1.2％小于5％因此50平方铝绞线满足电流要求也满足电压降的要求。根据以上计算，你的问题应该选择50平方铝绞线可以安全送电。