分类：生活-生活常识
问题：漏电开关，空气开关请教一下电专业前辈，下面这几个标示各是什么意思 
请教一下电专业前辈，下面这几个标示各是什么意思：空气开关是63A，但下面还有个4500A，请问4500A是什么意思？漏电开关上面标一（In<40-63A，）（二I中间三角形n＝30ma）（三I中间三角形no=15ma）T三角形n<0.1S，漏电开关一二三个问题以及T三角形n<0.1s各是什么意思？请指教，谢谢！
回答：你好!    推荐地址:     这个问题不复杂，但要说清要明天了，我只解释一点。     共性：都是开关， 差别：空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸，而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸；空气开关容量可大可小，而漏电保护开关容量不易做大，一般单相居多。 原理不一样，结构更不一样，绝对不能替代。  1漏电即火线与大地之间有电流通过（零线是与大地相接的），一般漏电保护开关的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上，正常使用时，两条线上都有电流通过，且大小相等方向相反，故电磁铁不产生磁力；当漏电或人触电时（人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线，触电保护器只能保护这种情况），只有接火线的着条线有电流通过，故电磁铁产生磁力，克服弹簧或其他阻力而将开关断开，起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈，正常使用时也有电磁力产生，当通过的电流超过额定电流时，产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力，将开关断开，起保护作用。 4，5 漏电保护开关只是用于防止人触电和漏电，而电路过载（短路）时根本不会起保护作用；空气开关用于防止电路过载（有的还有电压过低保护功能，原理可想而知），不能保护触电，只是起丝的作用，两者不能混用。漏电开关也可以说是空气开关的一种，机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身，一般动作值都是毫安级。 另外，动作检测方式不同：漏电开关用的是剩余电流保护装置，它所检测的是剩余电流，即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可（毫安级），所以能十分灵敏地切断接地故障，和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸（安级）。 如有其它问题可给消息我，我会尽力解答，不会答也会帮你查查规程。空气开关应该是因为电路中电流过大（电路短路或者用电器总功率过大都可，可能引起电流过大）而自动关掉开关．切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的，当火线有漏电时（单线触电）通过进户火线的电流大，而通过进户地线的电流小，引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化，而自动关掉开关．切断电路。看了这些你就不难知道你问的问题:型号,电流的大小和范围,最短时间等数字,单位的表示了!