分类：生活-生活常识
问题：洗手间里好臭.住六楼,经常冒出一股厕所的味道~~怎么办?是什么原? 
回答：请上顶楼看看排污水主管气帽是否堵塞。
如堵塞疏通即可。
如果不是气帽堵塞，那就属于管道自身设计缺陷，你只能修改自家厕所的管道、卫具了。
首先是将排污积水口下的管道改成带水封式的。去你家楼下人家可以看到这个有一定倾斜角度的细管。把这根管道中间价格U型弯做成水封的样式，当然这需要你楼下的同意。所以这比较难。
其次是将你家的坐便器改成带水封的坐便器，而不是直通式的；
还有就是将浴缸的排水孔塞住，溢流孔最好也能用毛巾或布条塞起来。
这样基本上就与污水管断开联系了，臭味也就不会涌进来了。