分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：储罐区泡沫灭火系统的减压槽是什么东西？石化方面的。有什么技术要求? 
储罐区泡沫灭火的减压槽是什么东西？石化方面的。有什么技术要求？哪里可以买到，谢谢！ 
回答：气体灭火:1.七氟丙烷（HFC—227ea）灭火系统  特点：七氟丙烷（HFC—227ea）自动灭火系统是一种高效能的灭火设备，其灭火剂HFC—ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体，对大气臭氧层的耗损潜能值（ODP）为零，是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。2.混合气体自动灭火系统  特点：混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体，这些气体都是在大气层中自然存在的，对大气臭氧层没有损耗，也不会对地球的“温室效应”产生影响，而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电，既不支持燃烧，又不与大部分物质产生反应，是一种十分理想的环保型灭火剂3.二氧化碳自动灭火系统  特点：二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点，是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品，也是替代卤代烷的较理想型产品。泡沫灭火系统是目前扑救石油、化工企业、油库、地下车库场所B类大面积液体火灾最有效的灭火系统。完整的泡沫灭火系统由消防泵、泡沫贮罐、比例混合器、泡沫产生装置、阀门及管道、电气控制装置组成。泡沫灭火系统按泡沫液的发泡倍数的不同分低倍数、中倍数及高倍泡沫灭火系统。泡沫灭火系统泡包括：泡沫罐、高倍数泡沫发生器、隧道用“泡沫消火栓箱”、网形低倍泡沫喷头、筒形低倍泡沫喷头、泡沫枪、泡沫消火栓箱、低倍泡沫产生器、泡沫消火栓、等全套产品喷水灭火系统 sprinkler systems  由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道、供水设施组成，并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。  其中自动喷水灭火系统术语  闭式系统 close-type sprinkler system   采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。   1 湿式系统 wet pipe system   准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。   2 干式系统   准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。   3 预作用系统 preaction system   准工作状态时配水管道内不充水，由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后，转换为湿式系统的闭式系统。   4 重复启闭预作用系统 recycling preaction system   能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。   雨淋系统 deluge system   由火灾自动报警系统或传动管控制，自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后，向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。   水幕系统 drencher systems   由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀，以及水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组成，用于档烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。   防火分隔水幕 water curtain for fire compartment   密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。   防护冷却水幕 drencher for cooling protection   冷却防火卷帘等分隔物的水幕。   自动喷水--泡沫联用系统 combined sprinkler-foam system   配置供给泡沫混合液的设备后，组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。