分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：求变电站防爆的相关要求 
求变防爆的相关要求
回答：高压设备在发生短路故障时，由于电弧瞬间释放的热量较大，电动力会导致高压设备发生变形、移位、破裂的情况，如果电房的通风效果不良，因电弧加热空气，可能还会导致电房门窗脱落的现象。与通常的炸药和煤气爆炸相比，设备短路事故产生的破坏力要低很多，区别在于：煤气爆炸是因为房间的煤气浓度达到一定程度后，瞬间同时燃烧导致整个房间气体膨胀，破坏力较大；而电弧只能加热与之接触的小部分空气，使这部分空气膨胀，如电房的通风良好，基本就不会使门窗变形和脱落了。
因为室内变电站距离附近建筑普遍较近，在变电站的设计过程中，设计单位已经充分考虑了防爆方面的要求。如变压器室的墙体全部采用了钢筋混凝土机构，大门采用大型工字钢拼接而成，完全满足设备事故下安全防护的强度要求。另外，变压器室的通风道在设备事故状态下可迅速向上、下两个方向泄放压力，减轻对大门和墙壁的压力。
事实上，由于户外变电站的设备距离相邻建筑物较远、户内变电站在防爆方面充分的考虑，多年来广州从未发生过变电站设备事故波及相邻建筑和人员的情况。