分类：生活
问题：漏电开关！空气开关！的主要零部件有哪些？比如…触点，告诉我它们各 
比如…触点，告诉我它们各所起到的作用？谢谢…
回答：漏电开关（漏电保护器）主要部件是：
1.零序电流互感器--重要部件（测量元件）：其中有高导磁材料制成，全部供电导线从中间穿过，包括工作零线。若负荷侧发生漏电，则互感器中合成磁场不为零，二次线圈中产生感生电动势并送到放大元件。
2.放大元件是一个带有电压保护的有源电子器件，它可以将检测到的感生电信号进行放大，送到下一级执行元件。
3.执行元件一般是一个灵敏继电器，由它来触动短路器的脱扣机构，使主回路断电。
4.检测元件（实验按钮），它是由实验按钮和串联的定值电阻组成，串联电阻上通过的电流一般限定在漏电保护器额定漏电动作电流的一半。
空气开关（断路器）
在构造和功能上大同小异，都具有过载保护和短路保护功能。
其灭弧功能都是通过空气加灭弧隔栅（触点中间的绝缘片）
至于触点，是为了接通电源，一般都有银含量，触点的好坏直接影响空气开关的使用寿命。