分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：地阻测试摇表的原理及其测量方法是怎样的？地阻测试摇表的原理及其测 
地阻测试摇表的原理及其测量防雷地阻的方法是怎样的？地阻摇表与摇表（兆欧表）有什么区别？有没有一种装置能够一直测量并显示防雷地阻的大小？我们深受雷击之害啊！
回答：手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表，它的基本原理是采用三点式电压落差法。其测量手段是在被测地线接地桩（暂称为Ｘ）一侧地上打入两根辅助测试桩，要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧，三者基本在一条直线上，距被测地桩较近的一根辅助测试桩（称为Ｙ）距离被测地桩２０ 米左右，距被测地桩较远的一根辅助测试桩（称为Ｚ）距离被测地桩４０米左右。测试时，按要求的转速转动摇把，测试仪通过内部磁电机产生电能，在被测地桩Ｘ和较远的辅助测试桩（称为Ｚ）之间“灌入”电流，此时在被测地桩Ｘ和辅助地桩Ｙ之间可获得一电压，仪表通过测量该电流和电压值，即可计算出被测接地桩的地阻。地阻摇表与电工摇表（兆欧表）的最大区别就是用途不一样，两者不能相互代替。目前没有那种装置能够一直测量并显示防雷地阻的大小，只有靠你们定期进行地阻测试。