分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电热水器电源插座的问题我家的电热水器是阿里斯顿电脑板的，已经使用 
我家的电热水器是阿里斯顿板的，已经使用六年了，最近出现问题了，开机不工作，提示说是漏电保护，我以为是热水器的毛病，找售后服务的都是要价很高。后来有人提示电源的问题，说是电源插座如果没有接好地线，就会出现这种情况。我就把热水器插在另外的电源插座上就可以正常工作了，经过多次实验发现，热水器插在我们家西边墙上的三个插座都提示漏电保护，而插在东边墙上的插座就可以正常工作。请问：该怎样解决这个问题？谢谢大家！
回答：一是可能插座使用时间长了内部绝缘材料老化漏电，更换新的就可以解决；二是西墙插座接地有问题，可以直接在配电箱里改接到东墙的地线上；三是配电箱里的连接有问题。
建议使用代换法来逐步排除故障所在，隐患不除，安全不保。