分类：生活
问题：求助：接地线带电是什么回事？我开有一个网吧，在营业后线路出现了问 
我开有一个网吧，在后线路出现了问题，我用万用表测量了一下，A相线路L和N的电压是249V，L和接地线的电压是227V,N和接地线的电压是57V,B相和C相线路L和N电压也是249V，L和接地线电压是125V，N和接电线电压是120V，在这两相电供电的区域里有的插座接地线电笔一点就亮，接地桩也是这种情况，但是同一条接地线问什么有的插座却不亮，而测量的线间电压却是一样？请问各位师傅，这是什么情况？
回答：你的问题不难解决：低压照明是由三相四线制组成的，即三相火线，一相零线，由于线路较长，或安全等方面的考虑，一般要设重复接地，你的地线应该就是重复接地，当零线断线或接触不良时，火线只能对地形式成回路，使地线带电。这样就会造成零点漂移，即相线对地线（或零线）电压不平衡，所以你应该检查零线是否断线了。我是指你的工作零线和变压器中性点是否可靠连接。