分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：电力变压器铁芯多点接地有什么危害？ 
回答：变压器的铁心及其金属夹件处在绕组的不均匀电场当中,铁心及其金属夹件必然会产生感应电压,而由于铁心各部位在这个电场中的位置不一样,产生的感应电压也不一样,当铁心对地电压或者铁心不同两点之间的压差达到绝缘的击穿电压时就会发生变压器的内部放电现象.如果将铁心接地,则铁心对地电容被短接,绕组之间的寄生电容由于三相对称,所以流过铁心接地线的电容电流基本为0.如果铁心多点接地,则铁心,多个接地点与大地组成的回路与绕组磁通相交链,从而产生感应电流,在铁心内部形成环流,铁心会局部过热.主变铁心多点接地后,铁心接地扁铁流过的电流增大很多,变压器变损也会增大,油色普分析显示总氢,C2H2等超标