分类：生活-家电
问题：脱硫脱硝除尘器是如何选择滤料? 
脱硫脱硝除尘器是如何选择滤料?
回答：(1)分室反吹类布袋式除尘器 此类除尘器属于低动能清灰类型,滤料可选用薄型滤料,如729,MP922等,这类滤料质地轻柔,容易变形且尺寸稳定.对于分室反吹类袋式除尘器,无论是内滤还是外滤,滤料的选用都无差异.大中型除尘器优先选用缎纹(或斜纹)机织滤料,在特殊场合也可选用基布加强的薄型针毡滤料.小型除尘器除尘器优先选用耐磨性,透气性好的薄型针毡滤料,单位面积质量350~400g/m2,也可用纬二重或双重织物滤料. (2)机械振动类布袋除尘器 此类除尘器的特点是振动粉尘层的力量较小而次数较多,为使能量易于传播,保证过滤面上振击力足够,应该选择薄而光滑,质地柔软的滤料.例如缎纹或斜纹织物,厚度0.3~0.7mm,单位面积质量300~350g/m2,过滤速度0.6~1.0m/min,对小型机组可提高到1.0~1.5m/min. (3)脉冲喷吹类布袋除尘器布袋除尘器 此类除尘器属于高动能清灰类型,通常采用带除尘骨架除尘骨的外滤圆袋或扁袋,因此应选用厚实,耐磨,抗张力强的滤料.可优先选用化纤针刺毡或压缩毡滤料.<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, 'courier new', courier, 宋体, monospace, 'Microsoft YaHei'; line-height: 24px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span>