分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：安装不锈钢离心泵膜片联轴器应注意什么 
安装离心泵膜片联轴器应注意什么
回答：　不锈钢离心泵膜片联轴器是由几组膜片用螺栓交错地与两半联轴器联结，而每组膜片由数片叠集而成，膜片分为连杆式和不同形状的整片式。膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移，是一种高性能的金属元件挠性联轴器，不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱防腐蚀的特点，安装不锈钢离心泵膜片联轴器要注意：1.为了便于安装，最好是将两个半联轴节放在120～150℃的保温箱或油槽中进行预热，使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面，以齐平为好。2.找正。用百分表检测两半联轴节法兰盘端面和外圆跳动。当法兰盘外圆小于250mm时跳动值应不大于0.05mm;当法兰盘外圆大于250mm时，跳动值应不大于0. 08mm。3.安装前应首先检查原动机和机两轴是否同心，两轴表面是否有包装纸和碰伤，联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物，内孔棱边是否有碰伤，然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的安装轴颈直径和长度尺寸相符。一般选型时，让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10~30mm为好。