分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：锅炉排烟管道与电线的间距是多少?请列出依据!例如规程等! 
请列出依据!例如规程等!
回答：电线与油、气管道之间间距主要是考虑电对油气可燃物质的影响；锅炉排烟管道与电线的间距主要要考虑锅炉排烟管道高温对电线的影响。一般排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与电线保持150mm以上的间距，电线应采用金属线槽电线管内暗敷设并保证绝缘。

参照依据：

一、江西省地方标准《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》
6.0.3歌舞娱乐场所的配电线路明敷时应采用低烟无卤型电线电缆,并穿金属管或金属线槽敷设。暗敷时可采用普通电线...7.0.7机械排烟管道周围有可燃物时,应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。 7.0.8歌舞

二、商场建筑适合《人民防空工程设计防火规范》法规 
第5.1.12条 排烟口、排烟阀门、排烟管道必须采用非燃材料制成。并与可燃物的距离不应小于15cm(厘米)。