分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：如何建造昭气池?我是山西省长治市人,在郊区有一住宅,面积为230 
我是山西省长治市人,在郊区有一住宅,面积为230多个平方,想建座昭气池,可我不明白如何修建!
回答：沼气池的建造 一、沼气池选址规划 1、沼气池的建设应与房屋及周围环境相协调，以利于保持环境的优美与； 2、为缩短沼气的输送距离，沼气池应尽量靠近厨房，距离不宜超过30米。 3、沼气池应远离公路与铁路，并避开竹林与树林，以免对沼气池造成震动与损害。 4、尽量选择地基好、地下水位较低和背风向阳的地方建池。 5、沼气池应当与猪栏、厕所连通修建，做到“三结合”，便于粪便自流入池。 6、建池技工应经过沼气技术培训，须持有沼气行政部门颁发的上岗证，并要按国家标准进行施工与验收。 二、水压式沼气池的建造方法 （一）现浇沼气池沼气池施工工艺 1、备料 10立方米池所需材料为：425标号水泥26袋，中沙2.5立方米，石子3立方米，直径30厘米、长1米的水泥管2根，10立方米的专业钢模1套。 水泥：优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥。水泥标号选用425号。结块水泥不准使用。 砂：宜采用中砂，要求不含有有机杂物，水洗后含泥量不大于3％；云母含量小于0.5％。 石子：采用粒径0.5～2.0cm碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于45％； 针状、片状小于15％；压碎指标小于10％～20％；泥土杂质含量用水冲选后小于2％；石子强度大于混凝土标号1.5倍。 水：选择饮用水。 2、沼气池的开挖 发酵池直径为3.2米、深2.3米。进料池和出料池的位置没有固定要求，以方便为原则，但两池边缘应与发酵池的边缘保持15厘米距离。发酵池是沼气池的主体，开挖时应在离池底1.3米处的池壁上及池底边缘挖一圈地梁，宽深均为10厘米。使池底成微凹面，以加强池体的坚固性。另外在进料池与发酵池、出料池与发酵池之间，各挖一个直径30厘米、斜度40的洞，用于安装进料管和出料管。 3、模板安装与池体浇注 ⑴ 混凝土的拌制 配合比：拌制混凝土采用施工配合比。当采用理论配合比时，必须将混凝土的标号提高15％。配合比中的水灰比一般控制在0.65～0.55。圈梁混凝土的水灰比应尽量控制在0.55～0.50，可加入0.2％～0.6％水泥重量的塑化剂改善其和易性。人工拌制时，每立米混凝土的水泥用量不少于275kg。 ⑵ 池底施工 土质好时，原土夯实后，用150号混凝土直接浇灌池底10厘米。如遇土质松软和沙土时，先铺一层碎石，轻夯一遍以后，用100号混凝土浇灌池底垫层厚8厘米，振插以后即可在其上用150号混凝土浇灌池底混凝土层10厘米，然后原浆抹光 . ⑶ 支模 待池底混凝土初凝后，即可支模浇灌池墙，对于直壁开挖的池坑，利用池坑壁作外模。先从发酵池开始安装模板，池顶拱型模板的顶端距池底1.8米，模板间用螺钉固定，池体模板与池顶拱型模板用双铁丝缠紧固牢。模板安装完毕后，就可浇注混凝土， ⑷ 池墙施工 池墙一般用150～200号混凝土，浇筑时，应采用螺旋式上升的方式一次浇捣成型，不留施工缝。池墙应分层浇捣，每层混凝土高度以20～30厘米为宜。最好采用机械振捣，浇捣要连续、均匀、对称，振捣密实。手工浇捣时必须用钢钎有次序地反复捣插，直到泛浆为止，保证池体混凝土密实，不发生蜂窝麻面。在发酵池池壁浇注一半时，安装进料池和出料池的模板及进出料管，浇注混凝土。 ⑸ 池盖施工 池盖用200号混凝土一次浇捣成型，厚度为6～8厘米，经过充分拍打、提浆、抹平后，再用1∶3的水泥砂浆粉平收光。 混凝土浇注应尽量在短时间内完成，使三个池形成一个相连的整体。 4、养护和拆模 池体混凝土浇捣完毕12小时以后，应立即进行潮湿养护。对外露的现浇混凝土，如池盖、蓄水圈、水压间、进料口以及盖板等应加盖草帘，并加水养护。硅酸盐水泥拌制的混凝土，应连续潮湿养护3昼夜以上。混凝土已经基本凝固，就可拆掉所有的模板，拆侧模时，混凝土强度应不低于混凝土设计标号的40%；拆承重模时，混凝土的强度应不低于设计标号的70%。 5、沼气池的批荡与密封层处理 折模后，池壁要打磨平整，清理出池内废渣。用1:1的水泥细沙浆对池壁进行一次批荡，把直径16厘米、长1.8米细出料管从发酵池装入粗出料管中，管底距池底5-8厘米，两根出料管之间用水泥沙浆填实固定。同时安装进料管，结合部位也要用水泥沙浆填实。对池体内壁进行密封层处理：①基层刷浆。刷纯水泥浆1-2遍。②底层抹浆。使用1:3水泥砂浆。③刷浆。刷水泥浆一遍。④面层抹浆。用1:2.5水泥砂浆。⑤表面处理。用纯水泥浆交错涂刷3-5遍。再用沼气池专用密封胶3-4遍，重点批荡接口部位，防止渗漏。 6、回填土 回填土应在池体混凝土达到70%的设计强度后进行，并应避免局部冲击荷载。回填土的湿度以“手捏成团，落地开花”为最佳。回填土质量要好，回填要对称。 （二）砖砌沼气池的施工 1、沼气池坑开挖 按照国家水压式沼气池的设计标准，建设10m3的沼气池，池坑直径为3.3m，深2.5m，其中池底开挖成30㎝深的锅底状。 2、池底施工 将池基原土夯实，浇捣1：2：3混凝土，混凝土厚度≥6㎝，振实压光，抹成池底曲面形状。 3、池墙砌筑 采用“活动轮杆法”砌筑12㎝厚圆筒形沼气池池墙。砖块砌筑应横平竖直，内口坚实，外口嵌牢，砂浆饱满，竖缝错开。1、4进出料管施工 4、进出料管使用内径25—30㎝的混凝土管或陶瓷管，进出料口要求位置对称，中线夹角成180°；特殊情况，进、出料管中线夹角应大于90?。进料管嵌入位置距池墙基部高度25—30㎝，与池墙夹角成30°。出料管嵌入位置距池墙基部高度30—35㎝，与池墙夹角成40°。管口下沿与池墙内壁齐。嵌入口用细石混凝土填塞密实。 5、池盖砌筑 采用“无模悬砌券拱法”施工。6㎝砖券拱，拱高约60—70㎝，密封口砌粉成统一规格，直径60㎝。池拱上铺6㎝厚1：2：3混凝土，表面原浆压实抹光。 6、水压间施工 水压间底部与沼气池池墙上沿齐。水压间容积不得小于1m3。 7、密封层施工 采用“三灰四浆”法施工，外刷沼气池专用密封胶3—4层。 三、沼气池的检查验收 修建沼气池的技术人员，在建好沼气池后，都要对沼气池进行检查，除了在施工过程，对每道工序和施工的部分要按相关标准中规定的技术要求检查外，池体完工后，就对沼气池各部分的几何尺寸进行复查，池体内表面应无蜂窝、麻面、裂纹、砂眼和孔隙，无渗水痕迹等明显缺陷，粉刷层不得有空壳和脱落。接下来最基本的和主要的检查是看沼气池有没有漏水、漏气。检查的方法有两种：一种是水试压法，另一种是气试压法。 1、水试压法。 向池内注水，水面至进出料管封口线水位时可停止加水，待池体湿透后标记水位线，观察12小时。当水位无明显变化时，表明发酵间的进出料管水位线以下不漏水，才可进行试压。 试压前，安装好活动盖，用泥和水密封好，在沼气出气管上接上气压表后继续向池内加水，当气压表水柱差达到10千帕（1000毫米水柱）时，停止加水，记录水位高度，稳压24小时，如果气压表水柱差下降0.3千帕（300毫米水柱）内，符合沼气池抗渗性能。 2、气试压法。 第一步与水试压法相同。在确定池子不漏水之后，将进、出料管口及活动盖严格