分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：中央空调保养怎么对中央空调进行日常巡查。具体巡查内容 
怎么对进行日常巡查。具体巡查内容
回答：系统的维护保养一．室内机组的维护保养　　（１）定期（时间间隔为１～２月）清洗蒸发器（或冷凝器）的进风过滤网。可在清洁水中加入少量洗洁剂清洗，然后再用清水冲洗一下，晾干后装上。　　（２）定期清洗蒸发器（盘管）翅片上的结灰，可用硬尼龙刷清除结灰，洗刷后可用吸尘器吸灰。　　（３）经常检查凝露水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通，否则会溢出集水盘。　　（４）定期对机组作清洁工作。　　（５）保护好蒸发器翅片，若有倒片应予以校正。　　二．室外机组的维护保养　　（１）保护好冷凝器翅片，若有倒片应予以校正。　　（２）定期清除冷凝器翅片间结灰，确保通风流畅。　　（３）定期对室外机组内部作清扫工作，清除外壳表面结灰，经常保持清洁状态。　　三．整机的维护保养　　（１）正确选用熔断器的容量，其容量一般为空调机组额定电流的２倍左右。异步电动机的额定电流约为电动机启动时不致熔断，熔断器的额定电流应大于电动机的额定电流。　　（２）定期检查压缩机和风机的运行状态，是否有异常噪声，但听到不正常的杂声，如金属碰撞声、电动机嗡嗡声、外壳振动声，应立即停机察看，找出发声源，予以排除。　　（３）定期检查电器的运行状况，主要是控制点器（强电部分），如断电器和保护电器等。并对电器板进行清扫，保护良好的运行环境。　　（４）定期检查制冷系统的运行状态，手感检查压缩机的吸、排气温度。可以装接压力表的机组，应装压力表，以检测高、低压压力状态。观察视液镜中制冷剂流动状态，以判定系统的制冷剂量。　　（５）定期检查制冷系统连接管口焊接点、接扣处是否有油迹。有油迹处应进行检漏。　　（６）空调机组不应长期在３０℃以上的空调房间中运行。即制冷机组长期在超符合工况下运行，会降低机组的运行寿命，而且容易损坏压缩机的运行零件。　　（７）经常检查空调机组的插头与插座的接触是否良好。　　（８）保持电气系统的干燥、清洁、防止电气系统受潮而漏点。避免电器受潮而击穿绝缘层。特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。　　四．冷／热水系统的维护保养　　（１）注意冷／热水系统的运行状况，关注水泵的运行噪声，若有异常杂声，应及时检查。　（２）定期更换冷／热水。冷／热水经较长期使用，将受到严重污染（脏或有臭味），既影响运行卫生，又影响传热效率，应更换冷／热水。（３）定期对水系统进行清洗，以清除关闭污垢，提高冷／热水的传热效率。（４）定期检查水系统内有无空气混入，水系统内混入空气会使水泵发生气蚀现象，它会损伤零件，降低水泵寿命经常作抽空气作业。水泵气蚀时，其压力表抖动厉害。