分类：教育/科学-理工学科-化学
问题：冬季采用氧气，乙炔气瓶有冻结现象，应如何进行解冻 
冬季采用氧气，乙炔气瓶有冻结现象，应如何进行解冻
回答：气瓶、管路与工具的安全（1）氧气瓶、乙炔气瓶、溶解工业气瓶等均应避免放在受阳光曝晒，或受热源直接辐射及受电击的地方。（2）氧气、乙炔气、溶解工业气等气瓶不应放空，瓶内必须留有不小于98—196kPa表压的余气，工业气瓶使用后应留有不少于0.5%—10%的气体，瓶内压力保留0.02 Mpa。（《建筑施工规范》要求气瓶内的压力一般降到0.2MP时，不得再使用），用过的瓶上应写明“空瓶”。用过的气瓶必须将瓶阀关紧，防止残留气体泄漏和空气倒灌。乙炔气瓶内剩余压力还应考虑环境温度的影响见一表。剩余压力与与环境温度的关系环境温度  ＜0  0-15  15-25  25-40剩余压力MPa  0.05  0.1  0.2  0.3（3）使用乙炔气时压力不得超过0.15Mpa，输气流速不应超过1.5—2.0m3/h。（4）气瓶、容器、管道、仪表等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏，严禁使用明火检漏。（5）不得使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割用气瓶。（6）气瓶漆色的标志应附合《气瓶安全监察规程》的规定，不得改动。（7）溶解工业气瓶搬运、装卸、使用时都应竖立放稳，或装在专用的胶轮车上使用，严禁在地站面上卧放并直接使用。一旦要使用已经卧放的溶解工业气瓶，必须直立后静止20min，再连接工业气减压器后使用。（8）开启工业气瓶阀时应缓慢，防止产生静电火花而引起爆炸。乙炔气瓶阀开启不要超过一转半，一般情况只开启3/4转，氧气瓶阀应全开以保证足够的流量和稳定的压力。（9）在溶解工业气瓶组的汇流排管路上，应设有压力表、减压器和排放管等。（10）氧气汇流排输出的总管上应装有防止可燃气体进入的单向阀。（11）气瓶的瓶阀及其它附件都禁止沾染油污，严禁让粘有油、脂的手、手套、棉丝和工具等同氧气瓶、瓶阀、减压器及管路等接触。（12）操作时工业气瓶、乙炔气瓶、氧气瓶不得靠近热源和设备，距明火距离不小于10米（高处作业时是与垂直地面处的平行距离）。（13）不得使用氧气代替压缩空气吹净工作服、工业气管道，或用作试压和气动工具的气源。禁止用氧气对局部焊接部位通风换气。（14）各种气体专用的减压器，禁止换用或替用。（15）不得用棉、麻绳或一般橡胶等易燃物料做为氧气减压器的密封垫圈。（16）装减压器前应将氧气瓶的输气截止阀开启四分之一转，吹洗1～2分钟，然后用专用扳手装配减压器，工作人员应站在阀门连接头的侧方。（17）检查输气阀门或减压器气门，若发现故障应及时更换或修理。（18）氧气阀门只准使用专门扳手开启，不得使用凿子、锥子开启，乙炔阀须用特殊的扳手开动。（19）在同一工作地点，最多只许有两个氧气瓶，一个工作，一个备用。（20）同一工作地点，氧气瓶和乙炔瓶、工业气瓶之间最小距离为5M。（21）瓶阀冻结时应把气瓶移到较暖地方，用不超过40℃的温水解冻（工业气瓶外壁结霜会使蒸发速度减慢，出气量减小，增加气瓶数量或减少割枪数量就能恢得正常供气，或用35℃以下的温水解冻）；禁止用火烘烤，更不得用高压蒸汽直接喷射气瓶，禁止在气瓶上进行引弧、敲击、碰撞。（22）乙炔气瓶在使用、运输和贮存时，环境温度一般不超过40℃；超过时，应采取有效的降温措施。（23）严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，必须使用铜合金器具时，含铜量应低于70%。（24）氧气瓶、工业气瓶、乙炔气瓶每三年必须检验一次。乙炔气瓶发现有严重腐蚀、损伤和变形，充气时瓶壁温度超过40℃或对填料和溶剂量的质量有怀疑时，应随时检验并妥善处理。乙炔气瓶检查发现，瓶体有裂纹或渗漏，有烧灼痕迹，瓶壁损伤深度超过壁厚的1/4、长度超过50mm的，瓶壁凹陷直径超过50mm、中心凹度超过5mm的，瓶壁点状腐蚀深度超过壁厚1/4、面积超过瓶体30%的，瓶体表面有鼓包或有明显膨胀、弯曲的，瓶阀、易塞连接螺纹严重腐蚀或损坏的，发现以上情况之一的气瓶都应报废。氧气瓶、工业气瓶、乙炔气瓶到期后都应送到具有检验资质的正规合格单位进行检定。（25）绝对禁止使用没有减压器的氧气瓶。（26）禁止装有气体的气瓶与电线相接触。（27）工业气瓶储运及使用中，其环境温度不能超过60℃。（28）工业气瓶上的安全泄放装置是经过调试的，贮运、充装和使用者，任何时候不得随意拧动。（29）严禁充有气体的实瓶向空瓶或其它气瓶倒装，不得自行处理钢瓶内的残液。（如果对你有帮助，请设置“好评”，谢谢！）