分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：三相负载的不平衡问题!是什么原因造成三相负载不平衡的?如何减轻呢 
是什么原因造成三相负载不平衡的?如何减轻呢?另,车间内采用三相四线,接地线是否可采用接地回零直接接到零线上吗?这样零线是否可以起到两方面的作用呢?注:在车间的进线端零线是接地的!谢谢了!!
回答：如果负载都是三相的，电压电流是不会不平衡的。经常发生的三相不平衡，是因为单相负载（尤其是大负荷的，如等）取自三相中的某一相的太多。解决方法是把单相负载分开，分别使用相电，不要单取某一相或者负载接在某一项上太集中。关于接地和接零保护的问题，下面的这个回答很好。回答：威儿级别：学者2007年7月23日在供电系统中，中性线?零线　的作用是什么﹖ 变压器、发电机的绕组中有一点，此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等，这一点就称为中性点，通常我们称它为0点；但是当中性点接地时，该点就称为零点；由中性点引出的导线，称为中性线；由零点引出的导线，则称为零线。 由以上比较我们还可以得出电网中性点不同运行方式下的安全措施，即中性点的绝缘运行方式和中性点的直接接地运行方式。 ⑴中性点绝缘运行方式下应做到：①所有用电设备都必须采用保护接地，而不允许采用保护接零；②中性线的机械强度应与相线相同，中性线不允许断开；③中性线电流不应超过变压器二次线圈额定电源的25％，三相负荷电流不应相差太大，以免影响三相电压的平衡；④杜绝中性线直接接地，低压配电盘必须设置三相绝缘监察装置，以便及时发现和排除低压电网中的接地故障；⑤配电变压器二次侧应加装4只避雷器，以防止雷电过电压。 ⑵中性点直接接地运行方式下应做到：①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分，都必须采用保护接零或保护接地；②在三相四线制的同一低压配电系统中，保护接零和保护接地不能混用，即一部分采用保护接零，而另一部分采用保护接地。但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的，因为其安全效果更好；③要求中性线必须重复接地，因为在中性线断开的情况下，接零设备外壳上都带有220V的对地电压，这是绝不允许的。