分类：生活
问题：高分求教发电机的短路试验~~~~~~！！！！求高人指教！//// 
//////我厂的励磁系统时非线性自动励磁调节系统，当我们要做发电机的短路试验的时候，首先要短接发电机的出口，然后将表记接入测量回路（包括电流表接入定子和转子回路），投入保护！将励磁变压器直接接入电源（因为短路试验没有电压，无法提供励磁变压器高压），投入PT刀闸///////我想问的是没有电压，投入1PT 2PT 也没有用呀，因为励磁调节系统没有这两个PT电压无法调节，也就是不能调节励磁电流呀，这样怎么做实验，因为发电机短路试验的目的不就是看励磁电流和静子电流的关系吗？？？？谢谢！！！高人指教！！！
回答：你那是不是励磁出现什么问题?你怀疑励磁有问题,就把励磁做一个开环调试.把发电机出口端的三根线断开,励磁绕组两根线断.记住发电机三根要隔离,防止高压引起发电机空转烧坏瓦.再把电网的电导进来,光调励磁屏,看励磁电压表能够冲过表头,证明三相已经完全触发.如果没有,只冲到一半证明三相没有触发完全,少了二相或一相的触发.先检查可控硅,再检查调节器.如果是可控硅的问题就换,如果是调节器的问题的话,看不了就叫励磁厂家来人解决或者把调节器拿到厂家去修.如果要检查发电机的话,就拿摇表对每一相对地摇一下.看有没有对地.就行了.搞短路试验要想清楚搞.要搞保护试验模拟一下就可以了.也就是假定一个信号给他将会引出那些动作?到那停止.
我搞发电站成套的,如果你对你的励磁不适用的话,你可以改调节器.我们的联系:0746-6232908 陈经理