分类：生活-购物
问题：电线平方数所对应的电流有多大？新家装修对电线有哪些要求？开发商给? 
电线平方数所对应的电流有多大？新修对电线有哪些要求？开发商给的电线图纸怎么看？空调安装时室内面积说对应的匹数怎么计算
回答：卧室搞电气工作的，我的家在2007年底也装修了。你说的装修要注意的电线的的问题，一般是属于水、电的改造工作。我的建议是这部分不能省，因为水电路现在一般都是在墙上或地面开槽布设管线的，属于“隐蔽工程”，一般旦使用了低档材料，那将产生后患，如果出现故障或者水管出现漏水现象，那就将产生非常大的麻烦和，所以宁可多用些钱在这方面，也不能太“将就”的。灯具方面，可根据你的实力或需要来配用，甚至如果经济紧张的话，就安装普通的日光灯都没有问题的（不考虑美观的话）。但是，要注意的是，电线也必须用国标线材，否则对安全用电会有影响的；一般情况下，空调应该用截面积为4平方毫米（规格为1x2.24mm）的铜芯塑料线，并且有专门的控制开关（即每条空调线路为独立控制），墙上的插座，可以用2.5平方毫米的线（规格为1x1.76mm），照明灯可以用1.5平方毫米的线（规格为1x1.37mm），厨房和卫生间大功率电器应该用和空调线一样的规格。空调的线路应该是每台空调的线路应该独立一路，不和其它电器共用线路，并且每路线在室内电源总控制盒内应该设立独立的开关（一般都使用“PVC的C--45系列”自动空气开关或漏电保护开关）。电线的电流“允许值”，也就是安全值，按电工的“经验算法”是每平方毫米的截面积的铜芯线，可以安全地承载4.5--5A的额定电流（连续电流）。