分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：500KV线路跨越大棚，安全距离符合规范要求，但大棚内金属构件产? 
500KV线路跨越，安全距离符合规范要求，但大棚内金属构件产生200V左右感应电压，接触后有触电感觉，如何解决？
回答：你好：
——★大棚内的金属构件与500KV线路存在一定的电容，所以产生了较高的感应电压。你可以在金属构件上接一根导线，和地线连接在一起即可放掉感应电的。因空间形成的电容不算大，接地线要求不高，用一米左右的角铁打入地下就行。