分类：生活-家居装修
问题：自来水加压我家新修的卫生间，安的蹲便器，但水压不够，影响正常使用 
我家新修的间，安的蹲便器，但水压不够，影响正常使用。正常水压不小。蹲便器的接口是1寸的，水管是4分的，中间用1寸变4分的变颈连接的。小水管大出水口，水压就不够用了。想什么办法能加大水压就行了。请各位好心人帮帮忙。谢谢！！！
回答：现在一般的家庭住宅自来水水表口径都是15（4分）的；水资源丰富的地区或者高档住宅水表口径最大的也只要20（6分）的，而蹲便器的进水口大多是25（1寸）的，这样肯定不能配套使用。由于进水量太小，最高的水压也消耗了。因此，增加水压对你来说没有什么意义了。建议你在蹲便器的进水口上面安装一只底位水箱，它的功能与普通马桶的水箱一样。经过改造虽然样子不雅观，但是比较实用。
   （重新买一只底位水箱（PVC材质、90元左右），另外买一只25*15的变径内丝接头、一只三角阀、一根足够长的耐压软管。）