分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：变压器配电问题求教建筑工地的临时用电，基本情况是：200kva的 
建筑工地的临时用电，基本情况是：200kva的变压器，3×95＋1×50的YJV-ZR电缆，线路长约300米（因为计算失误，中间有两个接头），负荷一个混凝土输送泵约160KW，另外还有一些用电，照明、空调什么的…，但不在这条电缆上。出现的问题是：1 电缆发热，手摸着电缆外皮感觉热乎乎的。2 电压降得厉害，变压器那儿390V，到砼泵这儿380V，开机跌到350。而平时变压器那儿有420V，泵站也有410的。我想问的是：电压降得这么多，电缆这么热，是变压器的容量小？还是选用的电缆线径小？还是线路太长？还是电缆中间的两个接头的原因？如果解决这个问建筑工地的临时用电，基本情况是：200kva的变压器，3×95＋1×50的YJV-ZR电缆，线路长约300米（因为计算失误，中间有两个接头），负荷一个混凝土输送泵约160KW，另外还有一些用电，照明、空调什么的…，但不在这条电缆上。出现的问题是：1 电缆发热，手摸着电缆外皮感觉热乎乎的。2 电压降得厉害，变压器那儿390V，到砼泵这儿380V，开机跌到350。而平时变压器那儿有420V，泵站也有410的。我想问的是：电压降得这么多，电缆这么热，是变压器的容量小？还是选用的电缆线径小？还是线路太长？还是电缆中间的两个接头的原因？如果解决这个问题，是要求甲方换更大容量的变压器？还是自己更换电缆？
回答：如果说线路不长，那这根电缆没有过载现象，但是从你所说的这个情况来看，这根电缆的长度有些过长了，所以造成了线路电压降（10伏）；另外由于泵站的负荷是一感性负载为主（电动机）的，它的有功功率还要加上无功功率损耗，才是“视在功率”（即变压器的容量值，应大于等于这个值）；一般情况下，有功功率等于视在功率的0.85就算不错的了（0.85也就是功率因素），所以从这一点看来，变压器也已经满载运行了，如果还有其它用电设备使用，特别是在用电负载不是平均分配给变压器三相接入的情况下，某一相负载大的就肯定出现过载现象，引起三相电压的不平衡、电压跌落明显等情况发生。根据你说的这个情况应该是和电缆的中间的接头无关，因为整条线都发热，原因就不在接头上。