分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：配电箱内线间绝缘电阻数值要填多少？？？？我不是要电缆的绝缘电阻， 
我不是要电缆的绝缘，是配电柜内线间和线对地的绝缘电阻，规范说大于0.5MΩ，具体要填多少？别老是抄规范说什么大于0.5MΩ，具体数值多少，我写10-20MΩ行吗？配电箱内线间绝缘电阻这快资料要不要做？
回答：你好

问：配电柜内线间和线对地的绝缘电阻，具体要填多少？

答：如果是380V的配电柜，你要用1000V的兆欧表（摇表）测量，测出来的数据是多少就填多少？如果测出来的数值小于0.5MΩ，说明这配电柜的绝缘电阻低，要检查、处理，直到绝缘电阻大于0.5MΩ为止。

问：我写10-20MΩ行吗？

答：这样写是不行的，一看就知道这数据不是实测的，实测的数据是一个具体数字，比如：20MΩ，你一定要用1000V的兆欧表（摇表）测出实际数值，填上去。

问：配电箱内线间绝缘电阻这快资料要不要做？

答：是要做的，交接试验标准里面有要求的。