分类：生活-家居装修
问题：顶层地漏反水并且往楼下漏水我们是5月1日入住的，入住后正常使用浴 
我们是5月1日入住的，入住后正常使用浴缸和。需要说的是，浴缸的排水和地漏相连，洗衣机的排水管是直接插在地漏里的。上周五，洗衣服和洗澡的时候发现地漏反水，但是停止排水后，水很快就顺着地漏全部排掉了。但是楼下就发现他家卫生间顶部开始滴答水，而且还挺冲的。周六周日两天没在家住，周一早上洗澡，中午楼下的邻居又找来说发现漏水了。请问是什么原因？我们该如何解决？提一点的是，我们的房子是80年的老房子。
回答：80年建房排水管用铸铁管的比较多。使用年代稍长一点，检修口处的橡胶垫可能老化易渗水，管道锈蚀壁厚变薄也会从砂眼处漏水！地漏反水应该是洗衣服和拖地时的纤维·杂物·头发等造成管道局部堵塞，排水不畅。
同楼下邻居商议一下，拆开卫生间的吊顶，（不必要全部拆）问题应该清楚了！新装修的房子想必是卫生间地板砖又换了！防水层一破坏水顺管根漏。还是从下面卫生间顶上查找原因比较好！

排水管立管上每层有检修口，请楼下住户配合一下，看看是不是立管内如卫生巾·纸·纤维·毛发等被检修口处的螺丝挂着还是其他原因造成的！祝您早日解除烦恼，快快乐乐生活！