分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：地埋式污水处理设备有哪些结构特点？ 
地埋式污水处理设备有哪些结构特点？
回答：地埋式污水处理设备设备结构和特点： 
 HWSZ型地埋式污水处理设备因为地埋设置，维护和保养较困难，因此在设计中该设备就考虑了它的免维护性，整个设备结构合理可靠，同时也考虑到即使发生一些故障，也可通过设备的各检查孔进入设备内。 
 HWSZ型地埋式设备所有设施均设置在若干个箱体内，箱体采用A3钢板制作，钢板厚度8mm各箱体用无缝钢管连接，设备内外均采用化工部推广产品氯磺化聚乙烯防腐涂料，设备一般涂刷该涂料8道：2道底漆6道面漆。防腐寿命一般可达10年以上。 
 整套HWSZ型地埋式设备设计维护保养周期为10 年。
地埋式污水处理设备安装后的检查注意：

在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。