分类：生活-购物
问题：空调的制冷问题空调移机后第一次用感到制冷效果不是很好，第二次用就 
后第一次用感到制冷效果不是很好，第二次用就一点也不制冷了，设定为制冷18度，吹出的风与电风扇吹出的风差不多。请问各位制冷内行，这是怎么回事？是由哪些原因造成的？
回答：很明显移机没有移好！
如：钠子之间没有并好（过紧或过松），管子穿墙时造成的管子瘪掉等等
惟有的办法就是：从新安装（更换粗细铜管），并且从新加注制冷剂。
在夏季开冷机是最好判断的了，下面告之一些方法：
1：在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜（结霜大多是制冷剂泄漏）
2：在制冷运行时看滴水管，滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。（开机一个多小时后不滴水或滴水较慢，大多是制冷剂泄漏）
3：在制冷运行时用钳型(电流)表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。（达不到额定电流可能是制冷剂泄漏）
一个制冷高级技工的回答！