分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：要一张低压第一种工作票(停电),添好的.请问各位大虾更换电盘需哪? 
要一张低压第一种工作票(停电),添好的.请问各位更换电盘需哪种工作票?急用请各位大侠帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!
回答：VTG供?組工作票1,工作??人(監護人)： ?兆磷                      班組： 供?組，維修班                           2,工作人?T：曾燦高，潘全?M ，，?⒐鹕?，郭忠勤，  共 6人3,工作?热莺凸ぷ鞯攸c：寮步B3?房 低?耗概疟ｐB及。4，?划工作?r間：自2002 年04月07日09?r00分                                至2002年4月7日17?r00分5，安全措施：1、切?喔?築1#2??浩黟??開關(512)； 2、切?嗟?菏茈??開關； 3、、切?郆1?房所有低?吼??開關；   4、??，証???o?；          5、在低?耗概殴医尤喽搪方拥鼐?。  6、在高?築1#2??浩黟??開關操作手柄挂“禁止合閘，有人工作＂?俗R牌， 7、在低?菏茈??開關挂“禁止合閘，有人工作＂?俗R牌，  工作票??人：收到工作票?r間：值班??人：  工作許可人：值班??人：6，許可工作?r間：2002年04月07日          ?r         分    工作許可人：                             工作??人：                            7，工作終結；工作人?T已?全部撤离，現?鲆亚謇硗戤?。工作全部于2002年04月07日         ?r        分結束。工作??人：                 工作許可人：接地?共          組已拆除