分类：生活-家电
问题：我家的地暖不热，能不能把碳纤维地暖电缆传到地暖管里，来发热啊 
我家的不热，能不能把碳纤维地暖电缆传到地暖管里，来发热啊
回答：习惯上以水地暖和电地暖加以区分。所谓水地暖，是指热水在管道中流动从而把热量送到每个房间或供暖区域，再通过管壁和外面的导热材料把热量传递到地表面，来供室内取暖，这种类型地暖的能源提供是多种多样的，可以是煤气，天然气、液化气，也可以用电直接加热热水，还可以通过热泵的方式来获取空气、地下水、土壤和其它低位能源，总之能源提供灵活多样，选择范围广。另外，从它供暖的机理看，管中的水温随着输送距离的增长会逐渐降低，因此必须通过合理的布管方式，才能使地表温度均匀；由于其流动性，热量不会因散不出去而淤积而造成局部温度升高，加速材质的老化；也不会因为水的长期循环使用，而兹生微生物（由于没有氧的供给）和结垢（由于管壁光滑，表面张力强的水不易浸涧加上水温不高又在闭式循环系统内），总之，水地暖有很多优势，比如选择能源方式多样可变换，隐蔽工程隐患少，易修复，管材不易老化，在使用锅炉时可提供热水，可与散热片、中央空调结合使用，随着供暖面积的增加，总价就越便宜等等。但也有它的缺点，水流速度慢，回水温度低，散热量减少，室内升温慢等。当然要克服水暖的缺点也有很多办法，在此不再赘述。 ?? ??电地暖-指通过发热电缆中的合金、纯金属或碳纤维以及电热膜中的油墨等发热材料，在通电的情况下产生热量，来加热地表面供室内取暖。我们知道导体通电时，电缆可以产生热能、电磁能、有时也可以产生光能，而发热电缆和电热膜主要运用其热能部分（电能—热能的转换并非100%），而产生的电磁波（指对人体有害的）则需要通过其外部的屏蔽层加以接地屏蔽，方可放心使用。从电地暖的加热原理可以得知：电地暖有如下优点， 一、加热速度快，在配置功率足够的情况下，室温升温较快。 二、布线方便，由于电缆线任何部分发热量是一定的，只需要考虑间距，而不需考虑线的发热量高低组合，来达到均衡的问题。 三、在小面积范围使用，一次性投入较少。 四、温控系统简单，故障率相对较低。其缺点是：一、电磁辐射是否能100%被屏蔽，心理是否能接受。二、家居布置受限。由于发热量是一定的，如果不能即时散发出去，发热体本身温度势必要升高，加速材料的老化。这就要求发热体上面的散热材料要尽量的快，并且地面不能覆盖隔热的材料，如毛毯、很低的遮挡物等。三、该系统是不能供应热水的，必须另加热水供应装置。四、施工中若有损坏，排查和修复不太容易（特别是在混凝土完成后）。 五、目前使用成本远大于天然