分类：生活-购物
问题：请问:想用2台1.5p的空调机,装修房屋时要求什么规格的电线?买 
买了房,原房主卖出前刚好,布线接入空调机的是1.5MM的细铝线.我想用2台1.5p的空调机,电线是否会烧?要求什么规格的电线?房内已"吊顶",要拆开重新布线吗?头痛．．．．．在中介手中有购房余款1500元,够扣的吗? 
回答：按照有关电气安装规范，已经淘汰了铝线用于室内电气安装中。
建议你换线，因为是仅1.5匹的空调，可以用2.5平方毫米的铜线。
只有拆开重新布线。如果觉得麻烦，那么就走明线，但也太难看啦!
总之，1.5的铝线绝对不行的。
如果重新布线，你的房子不太大，1500元肯定够了。
希望我的回答能够对你有所帮助。