分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：水泵控制原理我们现有两台1.5千瓦的水泵,由一个控制箱控制,控制 
我们现有两台1.5千瓦的水泵,由一个控制箱控制,控制箱里有一个变频器(不知道贵不贵啊)6个磁力开关,3个热继电器,一个总的断路器,一个,哦还有一个小的时间继电器,在控制面版上有一个自动手动停止的切换开关,一个故障显示灯有故障的时候亮,一个变频器工作显示灯不工作的时候亮,和3个水泵运行指示灯,也是不工作的时候亮,3个按扭,在手动的时候按下启动水泵,在按下停止.有谁可以跟我讲件控制原理是什么吗,因为没有图纸,所以很想知道.哦对了在自动档上时,有一个水压表,压力到0.26左右电机就自己停止,不足时电机又自动启动.现在的问题就是故障灯老亮,水泵不会停这是为我们现有两台1.5千瓦的水泵,由一个控制箱控制,控制箱里有一个变频器(不知道贵不贵啊)6个磁力开关,3个热继电器,一个总的断路器,一个,哦还有一个小的时间继电器,在控制面版上有一个自动手动停止的切换开关,一个故障显示灯有故障的时候亮,一个变频器工作显示灯不工作的时候亮,和3个水泵运行指示灯,也是不工作的时候亮,3个按扭,在手动的时候按下启动水泵,在按下停止.有谁可以跟我讲件控制原理是什么吗,因为没有图纸,所以很想知道.哦对了在自动档上时,有一个水压表,压力到0.26左右电机就自己停止,不足时电机又自动启动.现在的问题就是故障灯老亮,水泵不会停这是为什么呀,怎么解决呢.谢谢.注:原来有3台水泵的,烧了一台.
回答：根据本人的工程经验，初步分析如下：一个总的断路器,一个保险,一个小的时间继电器是控制总路的，这部分若有故障，多是时间继电器出问题。6个磁力开关,3个热继电器，是分成三路，即2个磁力开关,1个热继电器控制一台水泵，它们串联于支路上，其中一个磁力开关受水位浮球开关的控制，另一个受水压开关的控制，热继电器受水泵工作温度控制，共同制约水泵的安全工作。故障灯常亮说明是失控造成的，很可能是水位浮球开关和水压开关同时失效，造成机器连续运转，水泵工作温度过高或运转时间过长而告警的。不仿先断开支路，检查2个磁力开关在水位已经达到要求时，能否正常断开起控，现在是都不断开的，可以判断这两个控制已经失效，去水箱内检查浮球开关是否损坏或状态锁死；去水压抽样控制点，检查水压控制开关，是否能够形成有效控制；当外界故障排除后，应当恢复正常了，若仍不能解决问题，就是2个磁力开关已经触点已经烧结，更换之。