分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：影响氧化锌避雷器绝缘电阻测量结果的因素有哪些？ 
影响氧化锌避雷器绝缘电阻测量结果的因素有哪些？
回答：   避雷器的绝缘电阻试验方法较简单，可以检查避雷器内部受潮与并联电阻断裂缺陷，但对于摇表电压低，对某些绝缘弱点不可能可靠地显示出来。因此还要进行电导电流试验（对带有并联电阻的避雷器）及工频放电试验，才能最终决定它合格与否。  
  (1)瓷套表面的清洁干燥情况对测量结果影响较大。测量前应将瓷套表面擦干净。若空气湿度较大，可以用金属丝在瓷套最下面裙的下部绕一圈再接到摇表的“屏蔽”接线柱上，使流经瓷套表面的泄漏电流的影响消除。

    (2)环境温度对带有并联电阻避雷器的绝缘电阻有影响。随着温度升高，绝缘电阻值会下降。在5-35℃范围内，绝缘电阻数值相差不大，温度过低（低于O℃）则影响较大，不便于今后比较。对于不带并联电阻的避雷器，温度过低，则不能发现避雷器内部是否下燥，
    (3)摇表使用正确与否对测量结果也有影响。摇表应水平放置，转动的速度不要太快或太慢，一般是l20r/min。