分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：请教零序互感器的接法》》》？？？零序互感器的安装过程中线路的接地 
零序互感器的安装过程中 线路的接地线是和三相一起穿过零序互感器的中心吗？ 还是在零序之外》   求原理 谢谢！

回答：零序电流互感器与接地线原则：
1、当电缆接地点在零序电流互感器以下时，接地线应直接接地
2、接地点在零序电流互感器以上时，接地线应穿过零序电流互感器接地.同时，由电缆头至零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘，对地绝缘电阻值不能低于 50kΩ。
以上做法是为了防止电缆接地时的零序电流在零序电流互感器前面泄漏，造成误判断；经电缆金属护层流动的杂散电流由接地线流入大地，也不与零序电流互感器匝链，杂散电流也不会影响正确判断。