分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：250KW负载需要用多少平方的电缆线 
250KW负载需要用多少平方的电缆线
回答：首先要计算250KW负荷的线电流。相对250KW负荷来说，应该是尽可能的三相平衡，对于三相平衡电路而言，三相电路功率的计算公式是：P=1.732IUcosφ。 
由三相电路功率公式可推出线电流公式：I=P/1.732Ucosφ 
式中： 
P为电路功率 
U为线电压，三相是380V 
cosφ是感性负载功率因素，一般综合取0.8 
你的250KW负载的线电流： 
I=P/1.732Ucosφ=250000/1.732*380*0.8=250000/526.53=475A 

导线选择： 
首先要选择适合你的电器工作环境的电线或者电缆。 

再要选择电线电缆截面积大小： 

根据某电线厂家的电线允许载流量表，选用三根单芯150平方的铜芯橡皮电缆。如果负载不平衡，还要增加一根零线。