分类：生活-生活常识
问题：为什么差动保护不能代替瓦斯保护？ 
为什么差护不能代替瓦斯保护？
回答：差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行，即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行，从而减少事故情况下变压器损坏的程度。规程规定，对容量较大的变压器，如并列运行的6300kVA及以上、单独运行的10000kVA及以上的变压器，要设置差动保护装置。
    与瓦斯保护相同之处是这两种保护动作都比较灵敏、迅速，都是保护变压器本身的主要保护。
    与瓦斯保护不同之处在于:瓦斯保护主要是反映变压器内部过热引起油气分离的故障，属非电量保护；而差动保护则是反映变压器内部(差动保护范围内)电气方面的故障。属电量保护。
     综上所述，两者虽有同也有异，因此是不能互相替代的。