分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：洁净室压差达不到要求？规定是洁净室与非洁净室需达到10帕，但目前 
规定是洁净室与非洁净室需达到10帕，但目前达不到10帕，不知道是什么原因？

回答：回： 洁净室压差达不到要求，可能有以下几种情况产生的：
1.  你的洁净室密封性能达不到要求，密封措施不行，存在的漏风量比较大。
2.  你空调系统运行的送风量偏小，与设计值偏离
3.  如果送风量是达到要求了，但回风量比原先的设定值偏大，也就是说送的新风量偏小了。
可以解决的方法如下：
根据上述问题逐一检查，洁净室的密封性，送风量，回风量。
是中国洁净室网  为你提供的。