分类：教育/科学-理工学科-建筑学
问题：地暖保温条施工应注意哪些？ 
地暖保温条施工应注意哪些？
回答：铺设保温板的前期工作:
1、做地面保温系统铺设前应保证土建地面墙体均已完工，并做过基础找平，场地内无其他工种在施工。
2、施工室内温度应该符合所用管材要求合理使用温度，因为环境温度和管材的弯曲半径有密切关系。
3、清扫地面和墙体，使用水平尺校对地面平整度，1米以内高低差小于或等于5毫米。墙面或地面凸出部分用铁铲铲除，用混凝土填充地面坑槽。
4、卫生间和别墅底层应该做好防水层或者铺设防潮膜。
保温条铺设注意：
1、铺设边界保温条之前要清扫墙体，保证墙面的平整度，避免保温条在施工和使用的过程中脱落。
2、边界保温条应该粘贴在供暖区域内所有与地面相交处的墙面和柱面上，边界保温条要具有优异的粘贴牢度保证其使用中不会脱落。
3、边界保温条具有8毫米的厚度，边界保温条要具有一定的伸缩性能，保证回填层蓄热膨胀后起到缓冲的作用，最大限度的压缩量为5毫米。切割的挤塑板不允许替代边界保温条。
4、边界保温条连接处应使用搭接，且搭接长度不少于3公分。