分类：生活-家居装修
问题：水管厚度？水管用伟星的2.8的厚度和20的直径够吗需要3.4厚度 
 管用伟星的  2.8的厚度和20的直径够吗 需要3.4厚度吗  3.4厚度的好象口径小点的  
回答：你好!
    冷水管用伟星的 2.8的厚度和20的直径够了,但热水管建议用3.4厚度的.因为承受的压力也不同，冷水管是16公斤，热水管20公斤。如果经济条件允许的话，可以全部用3.4厚度的.
    热水管可以通冷水，但是冷水管不可以通热水。
    做好了别忘了测试,而且测试时间至少在 30 分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10 公斤加压，最后没有任何减少方可测试通过。 通常多层和小高层使用8KG，高层使用10KG时间在20分钟左右。其实目前测试压力都超过标准规范的，这是由于一般晚间水压力较大所以测试压力一般在8到10KG。试压过程中，一定压力的下降是正常现象（原水管中有少量余留空气）。关键是压力下降到一定的数值就要站住（如果堵头没有漏水），如果压力一直下降，那么就有问题了。通常此时水管不会漏水,问题会集中在堵头上.好的堵头材质比较硬,密封性较好。

   希望能给你带来帮助.