分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：有个题不会做了！！！！！！！！！！！自动空气开关是利用电热原理工? 
有个题不会做了！！！！！！！！！！！自动空气开关是利用电热原作吗？
回答：自动空气开关原理一、结构原理及分类低压自动空气开关(简称自动开关)，能带负荷分合，并能自动切除所属线路的过载短路、失压等故障。自动空气开关广泛用于低压发电机盘_及各干线或大电动机的非频繁操作回路中。    自动空气开关由触头装置、灭弧装置、脱扣机构、传动装置和保护装置五部分组成，它的工作原理如图5—16-1所示．    图中1为电磁脱扣器。当电流超过一定值(动作电流)时，衔铁动作，将顶杆一端吸下，而另一端向上，撞开锁钧3，主触头4在跳闸弹簧5的作用下迅速断开，开关跳闸。2为失压脱扣器。当失去电压时．衔铁失去吸力．在弹簧作用下撞开锁钩3，使开关跳闸；6为分励脱扣器。按钮AN分励线圈6接迸操作电源。吸动衔铁，撞击锁钩3．开关跳闸。图中分励线圈采用外直流电源操作，也可以直接用本回路交流操作(但分励线圈不同)。另外，分励线圈是按短时通电设计的，不允许长期通电，一般应在分励阐路中串入一自动空气开关的常开接点，保证开关跳闸时断开分励回路．    自动空气开关分为断装型(DZ)和断万型(Dw)两大类。    断装型(Dz)即装置式自动空气断路器。其优点是导电部分全部装于胶木盒中．使用安全，操作方便，结构紧凑，美。缺点是因为装在盒中，电弧游离气体不易排除，连续操作次数有限。一般短时内允许“分断”、“接通  分断”各一次。它无延时机构，辅助接点有限，所以，保护性能不如断万型。    断万型(Dw)即万能式(又称框架式)自动空气断路器。它是开启式的，其体比断装式的大，但保护性能好。可加装延时机构，电磁脱扣器的动作电流也可以用调节螺钉自由调节(断装型只能选择不同的元件)。此外，断万型开关除可手动操作外还可用电动机或电磁铁操作(部分断装式开关如DZl0-250和600亦可用电动机操作)。空气开关也称为低压断路器，（多用于400V及以下电压）可用来接通和分断负载电路，也可用来控制不频繁起动的电动机。并能自动切除所属线路的过载短路、失压等故障。，是低压配电网中一种重要的开关保护电器。空气开关(也可简称自动开关)，自动空气开关广泛用于低压发电机盘_及各干线或大电动机的非频繁操作回路中。自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等功能)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点，目前被广泛应用。自动空气开关由触头装置、灭弧装置、脱扣机构、传动装置和保护装置五部分组成。在发生短路时，静触头周围的芳香族绝缘物气化，起冷却灭弧作用。断路器的灭弧室采用金属栅片结构，触头系统具有斥力限流机构，因此，断路器具有很高的分断能力和限流能力。　　空气开关内设有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作，瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。　　1、当线路发生短路或严重过载电流时，短路电流超过瞬时脱扣整定电流值，电磁脱扣器产生足够大的吸力，将衔铁吸合并撞击杠杆，使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开，锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断，切断电源。　　 2、当线路发生一般性过载时，过载电流虽不能使电磁脱扣器动作，但能使热元件产生一定热量，促使双金属片受热向上弯曲，推动杠杆使搭钩与锁扣脱开，将主触头分断，切断电源。　　 主触点通过操作机构(手动或电动)使之闭合的，其触点系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流，还能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流，从而能有效地保护电路中的电气设备。　　开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后，就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障，则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开，于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同，脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。　　在正常情况下，过电流脱扣器的衔铁是释放着的；一旦发生严重过载或短路故障时，与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩，使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反，在电压正常时，电磁吸力吸住衔铁，主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时，衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时，必须重新合闸后才能工作，实现了失压保护。