分类：生活
问题：22kw的电机启动用60A的电源开关行吗？额定电流45左右，而启? 
回答：哥们现在断路开关的电流标称值都有三个,一个长延时断路值,一个短延时断路值,一个是瞬时断路值.你要看开关上的标称啊.
1.长延时断路值:就是指当电流长时间超过该值时(从几分钟到个把小时的都有)断路器在电流超过该值到规定的时间就会断开.这个值要大于设备平稳运行时的电流值.
2.短延时断路值:这个值一般都很大,当电流超过这个值几秒钟后就会断开,这个就是为了躲开启动电流过大的.你那个60A的开关依我的经验应该是躲的开启动峰值的.
3.瞬时断路值:就是过了该值立马断拉.
PS:22KW的电机如果是直接启动,启动电流在400~450左右.