分类：教育/科学-理工学科-工程技术科学
问题：变频器频率到一半就不长了,怎么办变频器属于自动控制,但没达到要求 
属于自动控制,但没达到要求压力便不长了,泵压力达不到,不跟踪设定压力
回答：可能是变频器频率上限设在29.8HZ，重新设置到50HZ；还有就是压力变送器的电源电压太低，输出电压调节范围小，变频器得不到高位的控制电压而致使频率不能升高。