分类：生活-购物
问题：大家都这么说,说空调这个东西是个半成品,三分看质量,七分看安装,? 
大家都这么说,说这个东西是个半成品,三分看质量,七分看安装,一点都不假,还有现在的安装工人,专业素质大家有目共睹,没有几个是专业的,所以就出现了空调的好多弊端,因此我问一下专业人士空调安装要注意些什么。
回答：空调是一种“半成品”，要是安装、调试不好，会带来一系列毛病。这不仅会影响使用效果，还会增添许多麻烦。上期本栏目已经就空调安装的位置、安装面、管线连接等方面给您提过醒儿，本期再说说其他注意事项。前期安装完毕，后一道工序就是排出管路内的空气。这也是一道关键的工序。所谓排气，就是用氟里昂将管道的空气顶出去。注意：不能排多了，也不能排少了。排多了，会造成亏氟，制冷效果差；排少了，残存空气将与氟里昂融合，使机内气压升高，“养”成空调器动不动就停机的坏毛病，根治起来极其麻烦（需要先将氟全部放掉，再用专门仪器把管路抽成真空态，最后再重新加氟）。排出管路内空气除了要注意适量，还要防止尘土进入。一般情况下，应该分三次操作，每次3至4秒。最后则开机运行，并用温度计测量风口温度，温度在10摄氏度至12摄氏度为佳。风口温度超过12摄氏度，表明管路的空气排过了，有点亏氟，使制冷力变弱，所以风口温度偏高；反之，则容易使空调停机。再说一条，安装空调不能忽视电气安全问题。空调是耗电较大的家电，安装使用空调前必须慎重选择插座。一般标称输出功率1匹、2匹的输入功率约为700W至1500W，所以，只需要10A的插座即可。但如果添置了大功率的柜机，就务必要选择专业的插座。空调器的电气连接一般应用分支电路，其容量应大于空调器最大电流值1．5倍，其接户电线和进户电线的线径应按用户使用电量的最大值选择。电源线路应安装漏电保护器或者空气开关等保护装置。空调器与房间内电气布线的连接不得随意更改。空调器的安装还应有良好的接地设施。所有这些配件，都要注意选择质量可靠的品牌，只贪图便宜，有可能带来安全隐患。本周披露的一则质量检查结果就证明了这一点,77％的商品不合格！