分类：生活-购物
问题：空开跳闸有几种原因中央空调盘管风机组由一个空开控制,空开有时跳闸 
盘管风机组由一个空开控制,空开有时跳闸,怀疑是某一台电机周围短路或漏电造成的,由于别的原因需要快速修理,请求(问)快速的检修方法?
回答：您可以检查一下：1，将盘管风机的各个开关都关掉，然后测量线路的绝缘是否有问题；2，如果线路没有问题，那您再检查各个有关的盘管电机回路是否有问题；3，如果各个电机也没有问题，那您看一下您说的容易跳闸的那只空气开关（应该是盘管电机的总开关吧？）的额定电流值，再看一下各个盘管电机的工作时的额定电流值，把所有电机的额定电流加起来，是否和空气开关的额定电流值相接近或相同？正常情况下，空气开关的额定电流值应该为所有有关的盘管电机的额定电流值的总和的1.1倍到1.5倍比较适宜；4，如果经过您的检查，所有事项都没有问题，那可能是空气开关本身的问题了 ，有可能是使用时间长了而使空气开关性能不好，您可以更换一只同规格的试试，如果是带漏电保护的空气开关，那在检查前，应该先检查线路上是否有漏电的故障点。