分类：生活-购物
问题：房子装修时,应该怎么样布设电气线路,安全方面要注意什么?我的房子 
我的房子上要装修了,但是我对于电气线路这一块不懂.请问各位大侠:电气线路按照怎么样布设才能保证用电安全.
回答：你好!至于电路布问题是装修工艺流程中重要的一个环节,必需做到如下几点:1.工程所需的电器电料的规格型号应符合国家标准,向施工方索要电路布置预案.2.所用线管暗合必须是阻燃产品,且用锁母与线合固定,所用线管不得有裂纹折扁现象,如是金属管管口线合要光滑无刺.3.电源配线时要考虑到导线截面满足最大输出功率.象厨房,空调等大功率用电器用4平方毫米线,且有单独的回路,其它的电器用2.5平方毫米线且据使用功能分若干个回路.4.弱电布线,线最好用超五类线,电话线也可用网络线<万一坏了可备用>,视频线最好用当地有线电视部门提供的.5.强弱电线不得不得穿在同一根管内,电源线及插座与电视插座水平距离不少于50cm.6.吊顶内不得有明露电线,线管内不允许有接头.7.插座应有双色接地线,防止与零线混淆.安装时应按照:左零右火,接地在上的原则.8.厨房卫生湿度大,开关插座应带有防水合.9.强电线布好后用摇表测试一下,线间电阻不得小于500欧.10.电器安完后做24小时满荷载测试,无问题即可大功告成了.最后别忘了问施工队索要线路布置图.好了,朋友我的回答你应该满意吧!祝你顺利!