滅火器

滅火器，是一種可攜式滅火工具。滅火器內藏化學物品，用以救滅火警。滅火器是常見的防火設施之一，存放在公眾場所或可能發生火警的地方。因為其設計簡單可攜，一般人亦能使用來撲滅剛發生的小火。不同種類的滅火筒內藏的成分不一樣，是專為不同的火警而設。使用時必須注意以免產生反效果及引起危險。歷史.首個現代滅火器由英國人於1816年發明。當時的設計是使用銅罐，內藏壓縮空氣及3加侖溶液，另一小容器內則為硫酸。使用時將小容器打破，兩者混合後產生二氧化碳的壓力將溶液推出。結構.滅火器通常由以下配件所組成：滅火器內藏的如果是水、泡沫式、粉劑或鹵代烷，其筒內壓為100萬至300萬帕，常見材料為碳鋼或不鏽鋼。使用二氧化碳的滅火筒內壓高達2500萬帕，通常由合金鋼，或鋁合金製造。分類.不同地方對滅火器的分類稍有不同，但基本上都是按火的種類分為5類。以下分類是歐盟標準：注：根據歐盟2005年標準，原B類火災中的動植物油脂被單獨分類為F類，原E類既：通電物體之火警，已經被合併到A類與B類火災。不同的滅火器是專為指定型別的火警而設，亦只應用在該種火警之上，否則可能產生危險。據歐盟標準，A類及B類滅火器會加上一個數字，用以表示該滅火器能有效撲滅火災之大小。可以在標準測試中撲滅石油氣火的滅火器，可加入C，但不設數字標準。一個品質良好，6公斤的乾粉式滅火器，常見標準為21A 233B C。5公斤二氧化碳式則為89B。放在車上的一公斤滅火器則多為34B C，或8A 34B C。臺灣.依據滅火器型式認可基準，合格滅火器必須依循「型式認可」和「個別認可」的規定，標示 A (普通火災)、B (油類火災)、C (電器火災) 三種型別和代表圖案，不能任意增加其他類別，例如F類、K類。而臺灣規定的「B類火災」，是指廣義的「油類火災」，除了汽油/引火性油類火災外，還包含了可燃性油脂/食用油火災，也就是涵蓋了F、K類的廚房火災。中國大陸.中國大陸從2009年4月1日開始推薦使用新的《火災分類》國家標準，與歐盟分類相近，將火災分為6類，並以此選擇相應的滅火器：美國.美國標準與其他國家接近，分為：A、B、C、D、K：標籤.滅火器的標準顏色通常為紅色。英國在1997年前規定滅火器按其滅火劑種類使用不同顏色，但1997年後改為全部紅色，配以不同顏色標籤。部份歐洲國家亦採用類似標籤。滅火劑成份.滅火器釋放的可以是固體、液體或氣體滅火劑。水.A類滅火器最常用的滅火劑是水。水對燃料-{表面}-有極佳降溫效果，可減低燃料氣化。滅火器的水通常不會大量霧化，因此對燃燒中的氣體作用不大。通常水劑滅火器內會加入少量其他化學品，以避免滅火器生鏽。部份滅火器亦加入少量化學物減少水的-{表面}-張力，讓水能更容易滲入燃燒中物體內部。水不一定能救滅液體上，卻會把火散開，令其更為不受控。把水射到電火上，可能會令施用者被電擊。除非電力肯定已被切斷，或者使用特別噴嘴，令水成為非連續之水珠，否則不應用水在電火之上。強化液.「強化液」是新一代環保無毒、清淨、強效、效期更長的滅火藥劑，主要成分為水和碳酸鉀，遇熱分解產生二氧化碳和水，具有窒息和冷卻的效果。能和燃燒過程中生成的氫氧基反應，抑制反應鏈，導致燃燒中斷；與食用的動植物油類火災反應會產生皂化，達到覆蓋滅火效果。對於(A類)普通火災、(B類)油類火災、(F類)廚房火災具有優越的滲透力和滅火效能，滅火後不易復燃；搭配特殊設計的噴嘴，以霧狀噴射時也適用於(C類)電氣火災，無觸電風險，可撲滅生活中常見的各類火災。強化液不含PFOS、PFOA等毒性有害物質，是歐、美、日等先進國家常見的滅火藥劑成分。中性強化液.「中性強化液」由水、胺磺酸銨、有機磷酸鹽等製作而成，環保無毒，是對人體和環境友善的安心配方，也是效期更長的新形態滅火藥劑，能強力滲透火根，滅火後不易復燃，沒有傳統乾粉滅火器粉塵瀰漫的問題，好清潔不沾黏。pH值約7~7.3之間，溫和環保近乎純水，但卻具有比水滅火器、乾粉滅火器更強效的滅火效能值。對於生活中常見的(A類)普通火災、(B類)油類火災、(F類)廚房火災 都具有相當優越的滅火滲透能力；其特殊噴嘴設計，也能撲滅(C類)電氣火災，且無觸電風險。泡沫.泡沫常被用在B類火之上，亦可用在A類火。通常泡沫滅火劑是水加入泡沫劑，令泡沫能浮在燃燒中的液體之上，隔絕火及燃燒表面。普通泡沫可用在非極化燃料如汽油之上，但用在極化液體如酒精或甘油則可能會過快分解而失效。儲存大量極化易燃液體的地方要使用特別之酒精泡沫。傳統泡沫滅火劑，常見問題新增成份為PFOS、PFOA，這類物質，會長期蓄積於人體，有致癌風險。乾粉.B類或電火可使用乾粉滅火劑。乾粉滅火劑主要為兩類：這兩類粉劑皆可用在電火之上，但其腐蝕性很可能令裝置無法修復。濕粉.以乙酸鉀或檸檬酸鉀及碳酸氫鉀造成，可用在廚房火災上。粉末除了降溫外，亦能皂化，在煮食油上形成一層泡沫。但皂化只會在動物油脂上發生，因此只能用在k類火上。二氧化碳.二氧化碳主要用在B類，C及E類火上。用在A類火上是可行的，但必須長時間使用，手提滅火器不可能提供足夠的劑量。其作用是把空氣排擠，令火失去氧氣熄滅。因為二氧化碳是氣體不會殘留，故可用於電火可避免損壞裝置和物品，所以機房及保管貴重物品、古董的地方以二氧化碳滅火器為主。二氧化碳滅火器的噴喉頂部通常為一筒狀。由於二氧化碳儲存在滅火器時是十分低溫，使用時要小心避免接觸，以免引起凍傷。因使用二氧化碳滅火時會減少火場及燃燒物品的氧氣量，所以在空氣不流通的環境下使用二氧化碳滅火會影響呼吸，不適合長時間使用，使用後必須盡快離開現場。鹵化烷.鹵化烷的鹵代烷滅火器只等於1/4加侖水，而且易為風所影響。鹵代烷是少數在飛機內亦可安全施放的滅火劑，不會對飛機構成腐蝕；飛機上常用海龍1211。在密封的情況下，鹵化烷有微毒；非常溫壓下，甚至可能水解出「光氣」。鹵化烷能改變火的熱力分佈，同時抑制火的化學反應。由於鹵化烷屬氯氟化碳，會對臭氧層造成破壞，因此正逐漸被取代。1992年起加拿大已禁止使用及販賣鹵化烷滅火器。2003年以後歐洲及英國亦禁止在飛機以外使用鹵化烷。在中國，據國家環境保護總局規範，鹵化烷被禁止用作滅火劑。潔淨滅火劑.氟化碳合物FM-200，其環保效能明顯優於鹵代烷，是目前為止研究開發比較成功的一種潔淨氣體滅火劑，被認為是替代鹵代烷1301、1211的最理想的產品之一。ARGONITEARGONITE / C-60系統為KIDDE研究推展以取代海龍1301之環保氣體滅火產品，在全世界經測試合格取得認證，能有效撲滅易爆炸或易燃燒材質所引起的火災，適用於一般水、泡沫或乾粉無法作用的防護區域。ARGONITE / C-60鋼瓶內裝ARGONITE混合式的惰性氣體，50%為ARGON氬氣。這兩種氣體皆由大氣中自然產生，在密閉空間中能在60秒內將氧氣濃度降至15%以下，使空氣轉化為不易燃燒的惰性空氣，同時允許人類在短時間繼續存活並逃離現場。ARGONITE / C-60無色無味且中性，不會造成溫室效應。釋放時，不造成霧氣效果，因此不影響視覺。3M™ Novec™ 12303M 專利化學技術 3M™ Novec™ 1230 潔淨滅火藥劑，用於保護電腦室、控制中心、檔案儲存資料中心及其他重要設施的安全運作，免於火災的破壞。根據 3M 專利化學技術，Novec 1230潔淨滅火藥劑滿足產業對安全且有效的潔淨滅火藥劑需求，同時提供其他鹵化碳滅火藥劑無法達成的環保特質 :D類火.D類火由燃燒中的金屬產生。這類火製造大量高熱及極具反應性。例如燃燒中的鎂會把水分解，產生的氫氣可引起爆炸；鹵化烷亦會被分解成有毒之光氣，同樣可能產生爆炸。就算是以氮氣或二氧化碳包圍燃燒中的金屬，仍然可能繼續悶燒，並能把二氧化碳變成有毒之一氧化碳。因此對D類火並沒有單一滅火劑可用，而必須按所儲物料預備不同滅火劑。而使用時亦必須經過特別訓練。部份用在D類火的滅火劑如下：細水霧.細水霧是海龍滅火器的替代品，可以撲滅液體火。其主要機理是吸熱、置換氧氣和隔絕輻射。維修.滅火器必須定時檢查及維修，以確保效能及安全。大部份地區都規定滅火器需要由合資格人士定期檢查。長期沒有維修的滅火器不但可能無法使用，更可能因壓力而爆炸，或適得其反，無法滅火。