지투파워 사업보고서 (2025.12)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 현황(단위: 백만원)

매출유형	제품명	2025년(제16기)	2024년(제15기)	2023년(제14기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	수배전반	45,411	58.69%	35,052	63.24%	30,988	62.71%

태양광발전시스템	25,236	33.91%	14,855	26.80%	13,478	27.28%

인버터(PCS)	922	1.19%	1,225	2.21%	783	1.59%

ESS	4,191	5.42%	2,999	5.41%	4,008	8.11%

소 계	76,760	99.20%	54,131	97.67%	49,257	99.68%

CMD 등 기타	618	0.80%	1,292	2.33%	156	0.32%

매 출 총 계	77,378	100.00%	55,423	100.00%	49,413	100.00%

나. 주요 제품에 대한 내용수배전반, 태양광발전시스템, ESS 등은 당사의 핵심 기술인 부분방전감지 기술을 적용한 CMD가 탑재되어 있어 공공조달 시장 내에서 경쟁업체 제품 대비 경쟁우위를 보유하고 있습니다. 당사의 CMD는 전기사고, 화재, 고장의 원인이 되는 부분방전신호(PD)를 검출하여 기초데이터를 수집하는 센서(AA, AE, TEV 등), 센서로부터 확보한 Data를 활용하여 부분방전을 감시 및 진단하는 부분방전감시진단장치, 사용자 인터페이스가 내장된 디스플레이 등으로 구성되며, 해당 CMD에는 인공지능(AI) 신경망 알고리즘을 통한 부분방전진단 기술과 실시간 정보 수집 및 효율적인 통제를 위하여 무선통신망(LoRa)을 이용한 사물인터넷 기술을 활용한 원거리 감시진단 기술이 탑재되어 있습니다.

상기와 같이 당사가 제조하는 수배전반, 태양광발전장치의 접속반, ESS 내부에는 여러가지의 센서 및 모니터링 장치로 구성된 진단장치가 탑재되어 있으며, CMD의 구성은 다음과 같습니다.

[당사 CMD의 구성]

구성	기능	적용

TEV 센서(transient earth voltage)	부분방전이 발생하여 절연부가 파괴되면 전선과 접지 혹은 전선 사이의 공간에서 과도대지전압(TEV)검출	모든 제품(배전반, 전동기제어반, 분전반, ESS, 태양광접속반)

AA 센서(Airborn-Acoustic sensor)	부분방전이 초래하는 30~60kHz 대역의 초음파에 대한 음압을 검출	배전반, 전동기제어반, 분전반, ESS

AE 센서(Acoustic-Emission sensor)	부분방전이 초래하는 150kHz 대역의 진동 검출	배전반, 전동기제어반,

UV-ARC 센서	열화에 의한 아크방전이 발생할 때 방출되는 자외선을 검출하는 센서	분전반, ESS

온도 센서	열화에 의한 방전을 감지하기 위하여 타겟 표면온도를 적외선으로 분석하여 온도 분포를 분석하는 센서	태양광접속반

부분방전 검출 제어기	사용자 친화적 인터페이스로 동작상태를 모니터링하고 제어하며, 센서의 취득정보와 제어기의 상태 등의 정보, 부분방전 종합건전성지수 등 다양한 정보를 확인하고 통신망에 전송	모든 제품

인공지능(AI) 신경망 알고리즘	빅데이터 분석을 통한 상황인식(Context Awareness)기술로서 부분방전과 같은 이상 현상을 검출하는 시스템. 센서의 입력신호는 고전압에 의한 전자파 노이즈 등 다양한 신호가 부분방전신호와 함께 존재하기 때문에 하드웨어 회로로 오리지널 부분방전신호를 검출하는 것은 높은 기술력을 필요로 함. 당사는 지능형 RBFNN(Radial Biased Fuzzy Neural Network)알고리즘을 설계하여 동 알고리즘이 탑재된 AI에 일정기간 빅데이터를 축적하고 학습시켜 부분방전으로 인한 열화진단의 모델을 구축하였고 상기 센서에서 측정되는 TEV, AA, AE의 열화지수 데이터를 분석하여 "부분방전 종합건전성 지수"를 만들어내고 CMD에 설치된 인터페이스에 표시하거나 무선, 원격으로 관리자에 통보하며, 이상발생 시 신속한 후속 조치를 취하도록 설계.	모든 제품

IoT(사물인터넷)기반 무선 LoRa원격감시진단	CMD에 장거리무선통신 안테나를 설치하여 서버와 무선으로 연결하도록 하고 있음. 당사는 부분방전 (PD) 관련 센서에 LoRa 통신센서, 신호조절센서를 부착하고 PD센서들에서 측정된 데이터들이 게이트웨이를 통하여 클라우드 서버에 전송되면 AI 기술을 통해 확보된 PD건전성지수로 표시되어 모바일에서도 손쉽게 진단할 수 있는 부분방전시스템을 수요처에 공급하고 있음	모든 제품

(1) 수배전반전력 소비자로부터 멀리 떨어져 있는 발전소에서 고압으로 생산된 전력(발전계통)은 송전의 효율을 위해 송전선을 통해 고압으로 송전되어야 하며, 변전소에서는 공장, 빌딩 등 수요처에서 사용할 수 있도록 고압의 전기를 저압의 전기로 변환하여 전기를 필요로 하는 수요처에 전송해야 합니다. 이때 고압의 전력을 저압의 전력으로 변환하고 각 사용처로 전기를 분배하는 역할을 하는 장비를 수배전반이라 합니다.전력용 배전반은 반도체, 화학신소재, 철강생산 등 대전력을 소모하며 생산공정을 수반하는 시설뿐만 아니라 아파트나 지하철, 상하수도 처리장과 같이 우리 주변에서 고압의 전력을 저압으로 변환하여 해당 설비에게 공급하는 수/배전 계통에 설치되어 사용됩니다. 수배전반에는 크게 배전반(고압배전반, 저압배전반), 분전반, 전동기 제어반, 내진형 배전반 등이 있습니다.

[당사가 제조하고 있는 수배전반의 종류]

구성	기능

배전반	고압배전반	빌딩이나 공장 및 플랜트, 석유화학, 제철, 건설 등의 전기시설이 있는 건물 등에서 변압기, MOF, 변류기, 개폐기, 스위치 등을 외함 내부에 분산 배치하여 22.9kV 배전선로의 개폐나 기기의 제어를 용이하게 하는 것으로서, 전기계통의 감시, 제어, 보호를 수행하는 전력설비의 집합체

저압배전반	고압배전반과 나란히 위치되어 3상 380V 또는 440V 전압을 건물, 공장 등의 분전반에 골고루 배전해주는 역할을 수행. 일반적으로 변압기 2차 측의 380V, 440V 전압이 배선용차단기를 거쳐 각각의 분전반에 전력을 공급하는 저압용 배전반

내진배전반	내진(지진에 대해 안전함)의 기능을 추가한 배전반. 당사는 "브레이스와 평형바를 적용한 지진감시기능의 내진형 배전반"을 제작하고 있음

전동기제어반(MCC)	다수의 전동기를 최적으로 제어하고 안정적으로 운용할 수 있도록 제어기기를 독립된 개별 유니트에 수납한 제어반. 연속공정의 대량 생산라인과 같이 다수의 전동기를 운용하는 산업플랜트나, 배수펌프 등을 사용하는 취.정수장, 가압장, 오수처리장 등 다수의 전동기를 운용하는 곳은 그것을 중앙에 모아서 집중적으로 제어할 필요가 있으므로 설치됨

분전반	배전반에서 배선된 간선을 각 방면으로 나누어 배선하기 위해서 개폐기와 차단기, 계전기, 각종 보호장치를 설치해 한곳에 모아놓은 반. 빌딩이나 아파트 등 옥내의 경우에는 건물 층마다 벽에 설치(매립형)되어 각 가정, 사무실의 전원에 연결되기도 하며, 옥외에 사용처가 있을 경우 옥외에 개별적으로 설치되기도 함

(2) 태양광발전시스템태양광발전시스템은 태양의 빛에너지를 전기로 변환하는 태양광모듈, 해당 모듈들 집합의 골조인 태양광 구조물, 다수의 태양광 모듈에서 나오는 전기를 모아서 인버터로 전달하는 태양광 접속반, 전달받은 전기를 직류에서 교류로 변환하는 태양광 인버터 및 태양광발전시스템의 상태를 감시 및 진단하는 CMD(모니터링 시스템 포함)으로 구성됩니다. 각 구성요소 및 해당 요소에 대한 당사 보유 원천기술은 다음과 같습니다.

[태양광발전시스템 구성 요소 및 당사 보유 원천기술]

구성요소	설명	원천기술

태양광모듈	빛에너지를 전기로 변환하는 모듈로서 단결정 혹은 다결정 실리콘 소재로 제작된 제품으로 접속반까지 직렬로 연결되어 있음	원자재 구매

태양광
구조물	용융아연도금처리 이상의 녹방지 처리를 한 지지대 강판으로 기초콘크리트 위에 절단가공, 용접, 볼트체결 등의 공정이 들어감	원자재 구매 및 제작

태양광
접속반	다수의 태양광모듈에서 나오는 수많은 전선들이 하나로 모여지는 곳으로 차단기가 필수로 들어가며, 모아진 전선들이 병렬로 하나로 묶여서 인버터로 옮겨지게 되는데, 전기가 역류할 수 있는 상황을 예방하고 합선, 과전류 등을 차단하기도 하며, 제각각 발전량이 다른 모듈 간의 간섭을 막아 충돌을 방지하는 역할을 하기도 함. 당사의 부분방전 감시진단장치(CMD)가 설치되어 있음	태양광 접속반 내의 아크 및 과열의 실시간 감시기능 (특허 제10-1602844호)

CMD	태양광 접속반 내 아크 및 과열을 실시간 감시하는 센서와 이를 통제하는 전면부 모니터, 그리고 이를 원격 감시하는 모니터링 시스템을 아우름

태양광
인버터	태양광 집전판에서 생성된 전기는 직류형태인데, 전력망(한전)에 송전하기 위하여서는 이를 교류로 변환시켜야 함. 배전 전력망에 연결하기 위하여 직류 → 교류로 변환하는 것을 태양광 인버터라 함	가변전압 증분의 MPPT를 적용한 인버터 효율개선 (특허 제10-1554546호)

태양광
인버터
모니터링	태양광발전설비의 효율적인 운영을 위하여 발전설비 전반에 대하여 감시 및 측정시스템을 도입하여 운영, 감시, 관리를 할 수 있는 시스템	무선 LoRa 기반 원격 태양광발전소 모니터링 시스템

또한, 당사의 태양광발전시스템은 발전효율, 변환효율(인버터)과 같은 발전소 효율정보부터 부분방전감시진단(CMD)의 모니터링까지 모바일과 웹(PC)으로 관리할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다. 화면의 구성은 종합화면, 감시기능, 진단기능, 제어기능, 경보기능, 보고서기능이 가능하도록 하고 있습니다.

(3) 인버터(PCS)태양광 인버터는 태양전지의 직류전력을 교류로 바꾸어 계통에 연계하는 역할과 계통(한전의 송전계통)의 이상을 검출하여 연계를 차단하는 역할을 합니다. ESS용 인버터(PCS)는 전력을 리튬이온 전지에 저장할때는 교류를 직류로 저장하고 다시 계통으로 연결할때는 그 반대로 바꾸는 기능을 하고 있습니다. 인버터는 태양광 모듈 및 ESS의 출력 및 상태를 감시하여 항상 최적의 상태로 동작되도록 하여야 하며, 기본적으로는 계통과 연계하여 운영하거나 역송전하는 기능을 가져야 하며 사고가 발생하여 계통에 문제가 발생할 경우 인버터는 신속하게 계통과의 연계접속을 차단하고 안전하게 정지하여야 합니다. 당사의 인버터는 3-level 토폴로지 설계기술과 가변증분 MPPT의 특허기술이 적용됐으며, 그로 인해 발전효율 개선과 노이즈 저감, 그리고 고조파 저감 뿐만 아니라 국내에서 가장 작은 부피의 인버터를 설계함으로써 협소한 공간에도 설치가 가능하다는 장점이 있습니다. (4) ESSESS(Energy Strorage System, 에너지저장시스템)는 잉여전력을 저장하여 피크시간대 또는 전력 공급이 중단되었을 때 전력을 사용할 수 있는 시스템을 통틀어 일컫는 장치입니다. 그러나 단순 저장을 넘어서 배터리 ↔ 계통 간 전력의 양방향 효율적 운용을 이용하여 안정적인 전력을 공급할 수 있도록 하므로 스마트그리드 사업의 핵심 부문으로 인정되고 있습니다.또한, 당사는 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각 및 제어 할수 있는 액침냉각형 수냉식 ESS 신제품을 개발 중에 있으며, 2026년 양산화 계획을 추진하고 있습니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동추이당사의 주요 제품은 주문자 생산방식으로서 수요자인 공공기관의 다양한 요구, 즉 현장의 상황, 수요자가 요구하는 부품에 따라 그 설계가 다양하며, 이에 따라 판매가가 상이합니다. 따라서 가격의 변동추이를 측정하기 어려우나, 국가종합전자조달시스템인 나라장터종합쇼핑몰에서 가장 흔히 판매되는 제품군 중 대표적인 모델의 제3자단가 변동추이는 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분	품목	2025년	2024년	2023년	비고 (제품군)

배전반(총 789개 품목)	G2P-E-EH-LBS(F), 특고압반, LBS, LA	14,641,000	14,641,000	14,641,000	고압배전반-LBS반

G2P-E-TRE-HM1000, 특고압반, 효율MOLD, 1000kVA	47,384,000	47,384,000	47,384,000	고압배전반-TR반

G2P-E-LV-ACM2000, 저압반, ACB, MCCB	24,489,000	24,489,000	24,489,000	저압배전반

태양광발전시스템(총 147개 품목)	GTL-020S-N, 20.02kW, 계통연계형	44,555,000	44,555,000	44,555,000	20kW급

GTL-030S-N, 30.42kW, 계통연계형	66,830,000	66,830,000	66,830,000	30kW급

GTL-040S-N, 40.04kW, 계통연계형	89,100,000	89,100,000	89,100,000	40kW급

GTL-050S-N, 50.7kW, 계통연계형	111,380,000	111,380,000	111,380,000	50kW급

(*)상기품목에 대한 판매가는 부가가치세 포함된 금액입니다.