서전기전 사업보고서 (2022.12)
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출 현황

(기준일 : 2022.12.31) (단위 : 백만원)

매출유형	품 목	주요상표(용도)	2022년(제31기)	2021년(제30기)

매출액	비율	매출액	비율

제품	수배전반	고압 배전반(Maxi HV)	19,649	38.90%	23,027	43.90%

저압 배전반(Maxi LV)	14,351	28.41%	8,826	16.83%

MCC(전동기제어반), 분전반 외	12,450	24.64%	12,933	24.66%

기타(예비품 등)	4,256	8.05%	6,741	12.85%

소계	50,705	100.00%	51,527	98.23%

전기공사	전기공사 및 기타	0	0.00%	928	1.77%

합계	50,705	100.00%	52,454	100.00%

주1) 기타매출 금액은 "기타(예비품 등)" 항목에 반영하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 추이

(기준일 : 2022.12.31) (단위 : 천원)

구분	2022년 (제31기)	2021년 (제30기)	2020년 (제29기)

고압배전반	내 수	20,028	25,002	23,463

수 출	-	-	-

저압배전반	내 수	15,090	15,430	15,577

수 출	-	-	-

MCC	내 수	6,371	6,017	6,932

수 출	-	-	-

1. 상기 제품 가격은 제품별 출하액을 수량으로 나눈 단순평균값입니다.2. 수배전반은 고객의 사양과 특성에 맞게 설계하여 제품을 생산하기 때문에 제품가격 또한 고객의 요구사양에 따라 각기 달라 시장가격의 변동과 상이할 수 있습니다.

다. 주요 제품에 대한 설명 당사가 제조 및 납품·판매하고 있는 수배전반 및 전력기기 제품은 전력계통에서 사용되고 있습니다. 전력계통은 발전계통-송변전계통-배전계통으로 요약됩니다.

구체적으로 전력계통은 발전소에서 생산된 전력이 발전소 내 승압변전소를 거쳐 송전선의 송전용량에 따라 345kV~765kV의 전압으로 승압되어 1차변전소로 송전되고, 1차변전소에서 변전설비를 거쳐 154kV로 순차 강압 후 2차변전소로 송전하고, 2차변전소에서 저압으로 강압하여 전력소비자에게 공급되는 과정입니다.

이 중 수ㆍ배전반 제품은 전력계통상 2차변전소에서 받은 22.9kV의 전압을 주택, 공장, 대형빌딩, 그리고 철도, 공항, 항만 등의 SOC시설 등에서 요구하는 전압으로 낮춰 공급하는 데 필수적으로 사용되고 있습니다.

또한 당사가 생산하는 전력기기 제품 중 가스절연개폐장치(GIS)는 1차, 2차 변전소에서 사용되는 변전설비를 원통형 금속 구조에 넣고 절연성능이 있는 기체를 채워 외부로부터 절연시킨 개폐장치로, 변전설비의 외부 노출로 인한 위험을 최소화하고 변전소에 사용되는 부지를 절약하기 위해 사용되고 있습니다.

[전압의 분류] (전기사업법 시행규칙)

종 류	직 류	교 류

저압	1500V 이하	1000V 이하

고압	1500V 초과,
7000V 이하	1000V 초과,
7000V 이하

특고압	7000V 초과

1) 수배전반의 정의 수배전반(Switchgear, Distributing Board)은 전기 시설물들을 안전하게 사용할 수 있도록 전력 계통의 감시, 제어 및 보호를 위하여 한국전력공사로부터 공급된 특고압의 전기를 실제 사용하는 각종 설비의 정격에 맞도록 낮은 전압 및 정격으로 변환하는 설비를 말합니다.

이러한 수배전반은 전력량을 측정하는 계량기, 이상 상태를 감지하는 계전기 및 이러한 계전기의 신호로 인해 전력을 차단하는 차단기로 구성되어 전력의 안정한 공급을 위한 안전장치로서의 역할을 하며, 발전소, 변전소, 상업용 또는 주거용 건물, 공장, 도로, 철도, 공항, 항만, 상하수도시설과 같은 기반시설 등 전기를 사용하는 모든 곳에 다양한 형태로 설치되어 있습니다.

수배전반에 내장되어 있는 주요 전력기기로는, ALTS(Automatic Load Transfer Switch;자동부하절체개폐기), ASS(Automatic Section Switch ;자동고장구간개폐기), LBS(Load Breaker Switch;부하개폐기), TR(Transformer;변압기), VCB(Vacuum Circuit Breaker ;진공차단기), ACB(Air Circuit Breaker ;기중차단기), MOF(Metering Out Fit ;계기용 변성기), CT(Current Transformer;계기용 변류기), PT(Potential Transformer ;계기용 변압기), LA(Lightening Arrester ;피뢰기), PF(Power Fuse ; 전력용 퓨즈), MCCB (Molded Case Circuit Breaker ;배선용 차단기), COS(Cut Out Switch; COS)등이 있으며 작업자의 안전을 위해 이들 구성품은 금속제 폐쇄구조의 외함 속에 설치됩니다.

수배전반은 고압배전반(고압/특고압), 저압배전반, 전동기제어반 및 분전반 등으로 구성되며, 이들 제품은 하나의 시스템으로 연계됩니다.

2) 수배전반의 구성 요소가) 특고압 배전반(Extra high voltage switchgear)

7000V이상을 초과하는 전압계통으로 주회로가 구성되며, 발전소, 변전소 등에서 송전선로로 공급된 특고압 전원을 받기 위한 수전설비들이 내장된 배전반입니다. 특고압 배전반은 LBS, LA, MOF, PF, CT, VCB, ACB, TR등의 특고압 전력기기가 사용됩니다.

나) 고압배전반(High voltage switchgear)

교류전압 7000V이하의 전압 계통으로 주회로가 구성되며, 특고압 배전반의 TR반으로부터 변성된 고압 전원을 전력부하에 원활하게 공급하는 배전반입니다.

다) 저압배전반(Low voltage switchgear)

고압배전반으로부터 공급받은 전원을 전동기제어반 및 분전반에 공급하는 배전반으로, 통상 전압이 1000V 이하이고 주파수가 1000Hz 이하인 교류정격전압 또는 750V이하의 직류정격전압인 전력계통에서 사용됩니다.

라) 전동기제어반(Motor control center, MCC)

저압배전반으로부터 공급받은 전원을 건축물의 급수펌프, 배수펌프, 소화수펌프, 등에 설치된 전동기에 공급하는 배전반으로 전동기기의 감시 및 제어목적의 배전반이며 기동반, 부하반, 보조기기로 구성됩니다.

마) 분전반(Distirbution panel, DP)

저압배전반으로부터 공급받은 전원을 건축물의 조명, 에어컨, 컴퓨터, 전열기구 등의 부하설비에 직접 공급하기 위해 사용하는 패널로, 개폐기, 퓨즈, 컷 아웃 스위치, 배선용 차단기 등의 전력부품이 집합된 배전반입니다.