'''미국 전선 규격'''(American wire gauge, AWG), 브라운 샤프 전선 규격(Brown Sharpe wire gauge)은 1857년부터 미국과 캐나다에서 주로 사용된 고체 도선의 지름과 단면적에 대한 표준 규격 체계이다. 규격의 단면적은 전류량을 결정하는 중요한 요소이다. 철강 산업에서는 미국 전선 규격 (AWG)이 아닌 다른 규격 체계의 사용을 선호한다. 이들이 선호하는 규격으로는 워시번 모엔 (Washburn Moen, W&M) 전선 규격, US스틸(US Steel) 전선 규격, 악기용 강선 규격이 있다. 다른 비계량적 규격 체계와 같이, 미국 전선 규격 (AWG)의 규격 번호가 높아질수록 지름이 작은 전선을 나타낸다. 규격 체계는 특정 규격의 전선을 만들어내기까지 거친 드로잉 작업의 횟수로부터 유래되었다. 아주 가는 전선(예를 들어, 규격 30의 전선)을 만들기 위해서는 규격 0의 전선보다 많은 드로잉 작업을 시행해야 한다. 미국 전선 규격 (AWG)이 만들어지기 전에는 전선 제조업체마다 전선 규격 시스템이 따로 있어 불편을 겪었지만, 미국 전선 규격 (AWG) 덕분에 표준화된 규격 체계가 마련됨으로써 정해진 용도에 적합한 전선을 선택하는 것이 가능해졌다. 미국 전선 규격 (AWG)표는 하나의 고체 도선의 규격을 정하기 위한 용도로 쓰인다. 연선의 AWG는, 전류 흐름 용량 전기 저항을 결정하는 도선의 단면적에 의해 결정된다. 연선은 꼬아 합쳐진 여러 소선 사이의 작은 틈들로 인해, 동일한 AWG의 단일 전선보다 지름이 대체로 크다. AWG는 작은 크기의 바디 피어싱 악세서리의 크기를 명시하기 위한 용도로도 흔히 쓰이며, 금속 재질의 악세서리가 아닌 경우에도 쓰인다. 반면에 금속으로 주사 바늘의 경우, 바늘 규격으로 명시된다. ==공식== ===경험 법칙=== 비율의 6제곱이 2와 매우 가까운 수치인 것을 바탕으로, 다음과 같은 경험 법칙이 생성된다: 전선의 지름이 2배로 늘어나면, 이에 해당하는 AWG는 6만큼 감소한다. (예를 들어, AWG 2번 전선의 지름은 8번 전선의 2배이다.) 전선의 단면적이 2배로 늘어나면, 이에 해당하는 AWG는 3만큼 감소한다. (예를 들어, AWG의 14번 전선 개는 11번 전선 개와 단면적이 거의 같다.) 또한, 규격 번호가 10만큼 감소한 경우, 예를 들어 10번에서 1/0로 감소했다면, 이는 면적과 무게를 대략 10배로 증가시키고 저항을 대략 10분의 1로 감소시킨다. 알루미늄선의 전도율은 구리선의 61% 정도이므로, 단계 밑의 AWG를 가진 구리선과 같은 저항도를 갖는다. (이 구리선은 면적은 알루미늄의 62.9%정도이다.) ==AWG 전선 크기 규격표== 아래 테이블은 플라스틱 절연체 기준으로 다양한 전선 규격의 저항도와 허용 전류(전류 용량)을 포함한 데이터를 보여준다. 아래 표의 지름 정보는 고형 전선에 한해 적용된다. 연선은 상응하는 구리 단면적을 계산하여 측정한다. 용단 전류(Fusing current)는 주위 온도가 섭씨 25도일 때를 기준으로 측정된다. 아래 테이블은 DC 또는 60Hz이하 주파수의 AC를 가정한 것으로, 표피 효과(skin effect)는 고려하지 않는다. 전선의 회전은 비절연 전선의 상한치를 기준으로 한다. AWG Diameter Turns of wire,no insulation Area NEC copper wireampacity with60/75/90 °Cinsulation (A) Fusing current, copper (in) (mm) (per in) (per cm) (kcmil) (mm2) (Ω/km)(mΩ/m) (Ω/kft)(mΩ/ft) Preece,~10 Onderdonk, 32 ms 0000 (4/0) '''0.4600*''' '''11.684*''' 2.17 0.856 212 107 0.1608 0.04901 195 230 260 3.2 kA 31 kA 173 kA 000 (3/0) 0.4096 10.405 2.44 0.961 168 85.0 0.2028 0.06180 165 200 225 2.7 kA 24.5 kA 137 kA 00 (2/0) 0.3648 9.266 2.74 1.08 133 67.4 0.2557 0.07793 145 175 195 2.3 kA 19.5 kA 109 kA (1/0) 0.3249 8.251 3.08 1.21 106 53.5 0.3224 0.09827 125 150 170 1.9 kA 15.5 kA 87 kA 0.2893 7.348 3.46 1.36 83.7 42.4 0.4066 0.1239 110 130 150 1.6 kA 12 kA 68 kA 0.2576 6.544 3.88 1.53 66.4 33.6 0.5127 0.1563 95 115 130 1.3 kA 9.7 kA 54 kA 0.2294 5.827 4.36 1.72 52.6 26.7 0.6465 0.1970 85 100 110 196/0.4 1.1 kA 7.7 kA 43 kA 0.2043 5.189 4.89 1.93 41.7 21.2 0.8152 0.2485 70 85 95 946 6.1 kA 34 kA 0.1819 4.621 5.50 2.16 33.1 16.8 1.028 0.3133 126/0.4 795 4.8 kA 27 kA 0.1620 4.115 6.17 2.43 26.3 13.3 1.296 0.3951 55 65 75 668 3.8 kA 21 kA 0.1443 3.665 6.93 2.73 20.8 10.5 1.634 0.4982 80/0.4 561 kA 17 kA 0.1285 3.264 7.78 3.06 16.5 8.37 2.061 0.6282 40 50 55 472 2.4 kA 13.5 kA 0.1144 2.906 8.74 3.44 13.1 6.63 2.599 0.7921 84/0.3 396 1.9 kA 10.7 kA 10 0.1019 2.588 9.81 3.86 10.4 5.26 3.277 0.9989 30 35 40 333 1.5 kA 8.5 kA 11 0.0907 2.305 11.0 4.34 8.23 4.17 4.132 1.260 56/0.3 280 1.2 kA 6.7 kA 12 0.0808 2.053 12.4 4.87 6.53 3.31 5.211 1.588 25 25 30 235 955 5.3 kA 13 0.0720 1.828 13.9 5.47 5.18 2.62 6.571 2.003 50/0.25 198 758 4.2 kA 14 0.0641 1.628 15.6 6.14 4.11 2.08 8.286 2.525 20 20 25 64/0.2 166 601 3.3 kA 15 0.0571 1.450 17.5 6.90 3.26 1.65 10.45 3.184 30/0.25 140 477 2.7 kA 16 0.0508 1.291 19.7 7.75 2.58 1.31 13.17 4.016 18 117 377 2.1 kA 17 0.0453 1.150 22.1 8.70 2.05 1.04 16.61 5.064 32/0.2 99 300 1.7 kA '''18''' 0.0403 1.024 24.8 9.77 1.62 0.823 20.95 6.385 14 24/0.2 83 237 1.3 kA 19 0.0359 0.912 27.9 11.0 1.29 0.653 26.42 8.051 70 189 kA 20 0.0320 0.812 31.3 12.3 1.02 0.518 33.31 10.15 16/0.2 58.5 149 834 21 0.0285 0.723 35.1 13.8 0.810 0.410 42.00 12.80 13/0.2 49 119 662 22 0.0253 0.644 39.5 15.5 0.642 0.326 52.96 16.14 7/0.25 41 94 525 23 0.0226 0.573 44.3 17.4 0.509 0.258 66.79 20.36 35 74 416 24 0.0201 0.511 49.7 19.6 0.404 0.205 84.22 25.67 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1 29 59 330 25 0.0179 0.455 55.9 22.0 0.320 0.162 106.2 32.37 24 47 262 26 0.0159 0.405 62.7 24.7 0.254 0.129 133.9 40.81 1/0.4, 7/0.15 20 37 208 27 0.0142 0.361 70.4 27.7 0.202 0.102 168.9 51.47 17 30 165 28 0.0126 0.321 79.1 31.1 0.160 0.0810 212.9 64.90 7/0.12 14 23 131 29 0.0113 0.286 88.8 35.0 0.127 0.0642 268.5 81.84 12 19 104 30 0.0100 0.255 99.7 39.3 0.101 0.0509 338.6 103.2 1/0.25, 7/0.1 10 15 83 31 0.00893 0.227 112 44.1 0.0797 0.0404 426.9 130.1 12 65 32 0.00795 0.202 126 49.5 0.0632 0.0320 538.3 164.1 1/0.2, 7/0.08 52 33 0.00708 0.180 141 55.6 0.0501 0.0254 678.8 206.9 41 34 0.00630 0.160 159 62.4 0.0398 0.0201 856.0 260.9 33 35 0.00561 0.143 178 70.1 0.0315 0.0160 1079 329.0 26 36 '''0.00500*''' '''0.127*''' 200 78.7 0.0250 0.0127 1361 414.8 20 37 0.00445 0.113 225 88.4 0.0198 0.0100 1716 523.1 16 38 0.00397 0.101 252 99.3 0.0157 0.00797 2164 659.6 13 39 0.00353 0.0897 283 111 0.0125 0.00632 2729 831.8 10 40 0.00314 0.0799 318 125 0.00989 0.00501 3441 1049 Exact (by definition) 북미 전선 산업에서 4/0 AWG보다 도체는 일반적으로 수천 개의 서큘러 밀(circular 면적과 동일하다.(1kcmil은 0.5067 mm²이다.) 4/0 AWG 다음으로 전선 크기는 단면적이 250 kcmil이다. 서큘러 밀은 지름에서 전선 1밀의 면적이다. 백만 서큘러 밀은 1000밀, 1인치 지름의 구경의 면적과 같다. 1천 서큘러 밀을 나타내는 오래전부터 사용되어 축약 표기는 MCM이다. == 각주 == 분류:케이블