dedoc/tz_dataset huggingface dataset:
-	круглосуточный контроль обстановки в охраняемых зонах для предотвращения несанкционированного проникновения в охраняемые помещения;
-	контроль состояния системы с помощью контроллеров и АРМ операторами СОТС;
-	задание режимов работы временных интервалов на выполнение процедур постановки/снятия с охраны;
-	постановку/снятие с контроля зон охранной сигнализации, которое осуществляется в соответствии с регламентом, устанавливаемым службой безопасности в зонах ответственности одним из следующих способов:
•	постановка/снятие с контроля зон системы осуществляется в одном из диалоговых окон управления устройствами системы, либо как реакция на некоторое событие;
•	постановка/снятие с контроля зон списком, либо путём постановки/снятие с контроля датчика, помещения, или группы помещений с использованием графического описания объекта;
•	автоматическая постановка/снятие с контроля зон в заранее указанное время.
-	выдачу сигнала «Тревога» при срабатывании средств СОТС на выносные устройства световой и звуковой индикации системы, отображения и просмотр состояния системы, в том числе:
•	просмотр состояния охраняемых помещений на общем или детализированных планах  в графической или текстовой формах (проверка обстановки: сдано, не сдано под охрану) на АРМ операторов СОТС;
•	отображение на экране монитора АРМ операторов СОТС сведений о сигнале «Тревога» с привязкой к плану здания;
•	ведение протокола событий в памяти АРМ операторов СОТС и в памяти контроллеров охранной сигнализации;
•	ведение, просмотр и печать протоколов и оперативной информации;
•	ведение электронного журнала, фиксирующего действия операторов СОТС в стандартных и чрезвычайных ситуациях;
•	просмотр протокола в текстовой форме на мониторе и вывод его на принтер;
•	обнаружение отказов элементов системы и информирование о них операторов СОТС;
•	контроль-протокол действий операторов СОТС;
•	информирование операторов СОТС о несанкционированном вмешательстве в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушений коммуникационных линий.
3.	Система охранной сигнализации должна в полной мере интегрироваться с другими системами обеспечения безопасности комплекса.
4.	Временной интервал между активизацией извещателя СОТС и отображением тревожной информацией на мониторах операторов СОТС должна не превышать 2-х секунд. Информация о срабатывании датчика должна выводиться на табло приемной станции и отображаться на мониторе с указанием адреса датчика.
5.	Охранная сигнализация должна извещать о несанкционированном проникновении в здание через окна, двери и т.п., а также контроль проникновения в помещения с хранением материальных ценностей. Охранными датчиками оборудовать места вводов коммуникаций, вентиляционных каналов размером более 300 мм и иных инженерно-технических элементов здания, доступных для проникновения с внешней стороны. Предусмотреть установку тревожных кнопок (по согласованию).
6.	Все датчики должны иметь адресную систему. Рабочие зоны объемных датчиков инфракрасного+СВЧ действия должны охватывать весь периметр охраняемой зоны.
7.	Шкафы слаботочных устройств, монтажные коробки СОТС, шкафы с контроллерами и модулями СОТС, а также других систем, находящихся в неохраняемых помещениях, оборудовать датчиками вскрытия с круглосуточной охраной средствами СОТС.
9.	С целью снижения протяжённости кабельных линий адресные модули СОТС располагать в максимально возможной близости от защищаемых помещений и зон. Точные места установки оборудования СОТС уточняется на этапе проектирования.
7.10.8. Система телевизионного наблюдения (СТН).
1.	Для осуществления охраны предусмотреть использование технических средств системы телевизионного наблюдения для визуального контроля внутри и за прилегающей территории КПП-1. Места установки камер телевизионного наблюдения определить проектом. Сигнал от телевизионных камер должен включаться в оборудование поста охраны. Провести изыскания по определению структурной схемы системы телевизионного наблюдения.
2.	Система телевизионного наблюдения (СТН) предназначена для круглосуточного визуального контроля обстановки на внешних подступах к зданию и внутри. Аппаратура системы должна нормально функционировать в следующих температурных параметрах:
-в помещениях — при рабочей температуре  +5°С - +40°С;
-вне помещений — при рабочей температуре -40°С - +50°С;
СТН должна обеспечить возможность визуального контроля обстановки по тревогам, как в дневное, так и в ночное время суток.
3.	СТН должна включать в себя телекамеры внешней и внутренней установки, а также приёмное оборудование, устанавливаемое на посту наблюдения, организованном в соответствии с проектом. Конфигурация зон видеонаблюдения, количество камер, их тип (стационарная или поворотная), количество и тип приёмного оборудования уточняются на этапе проектирования.
4.	 Разрешение камер должно быть не хуже формата FULL HD 1080х1920 (не менее 2 Mегапикселей). Телекамеры должны обеспечивать формирование видеосигнала достаточной чёткости при уровне освещённости не выше 0,03 люкс. Аппаратура системы должна нормально функционировать при недостаточной освещённости и засветке.
5.	Способ передачи сигнала с видеокамер к центральному оборудованию охраны определить проектом с применением оптических линий связи. Для передачи видеосигналов от телекамер к коммутаторам и центральному оборудованию поста наблюдения, а также для прохождения сигналов телеметрии применить кабели «витая пара» категории 6 (UTP 4х2х0.5…), одномодовых оптических кабелей.
6.	Технические характеристики электронного и кабельного оборудования, должны быть не хуже предусмотренных в исходном проекте (исходных данных). Также учесть возможность поддержки оконечным оборудованием видеокодека HEVC (Н-265) и сопровождение с учётом поддержки форматов АС3 либо ААС.
7.	Оборудование СТН должно иметь устройство гарантированного электропитания.
8.	Оборудование поста наблюдения должно позволять выполнять мероприятия в соответствии с требованиями, указанные в исходных данных п.7.3. ТЗ.
9.	Оборудование поста наблюдения должно быть размещено в специализированной  19” Rack стойке. Обеспечить бесперебойное питание системы, обеспечивающей бесперебойную работу всей СТН не менее чем 1 часа беспрерывной работы.
10.	СТН должна обеспечивать приоритетную запись изображений с телекамер по детекторам движения в поле их зрения и по сигналам тревоги от системы СКУД, охранной и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения. СТН должна быть интегрирована со СКУД, системами охранной и пожарной сигнализации. СТН должна обеспечить возможность визуального контроля обстановки по тревогам, как в дневное, так и в ночное время суток, причём с автоматическим отображением объекта на мониторах соответствующей зоны и места происшествия. При необходимости в условиях сложной метеообстановки и в темное время суток применить дополнительные прожекторы освещения.
7.10.9. Система контроля и управления доступом (СКУД).
1.	Для осуществления охраны КПП-1 предусмотреть использование технических средств системы контроля и управления доступа (СКУД).
2.	Система контроля и управление доступа предназначена для выполнения следующих основных задач:
-	регистрация легального доступа к определённым, установленным зонам;
-	распознавание нелегальных попыток доступа;
-	контроль зон высокого уровня безопасности;
-	автоматизация функционирования бюро пропусков службы безопасности;
-	учёт рабочего времени сотрудников;
-	неучтённые задачи уточняются на стадии проектирования.
3.	Технические средства СКУД должны быть выполнены на сертифицированных программно-аппаратных средствах и на базе оборудования «Salto».
4.	СКУД должна в полном объёме интегрироваться с другими системами обеспечения безопасности комплекса – системами телевизионного наблюдения, охранной и пожарной сигнализации.
5.	Во всех помещениях, оборудованных СКУД, предусмотреть устройства экстренной «разблокировки» запирающих устройств с отображением их срабатывания на соответствующих АРМ.
6.	Технические средства СКУД должны работать как в сетевом режиме под управлением центрального компьютера, так и в автономном режиме при возникновении отказов в сетевом оборудовании, центральных устройствах или обрыве линии связи.
7.	Обеспечить средствами специализированного программного обеспечения наглядное отображение графического плана состояния системы (возможность использования фотографических изображений, таблицы регистрации событий, архивирование, использование возможности оперативного ввода «инструкций» оператора при различных, тревожных ситуациях).
8.	Система контроля и управления доступом должна обеспечивать выполнение следующих функций:
-	санкционированный доступ сотрудников и посетителей в помещения комплекса согласно разграничению прав доступа;
-	дистанционное управление пунктами доступа с рабочего места дежурных операторов;
-	блокирование выхода из зоны в случае поступления сигнала тревоги;
-	блокирование и фиксацию попыток несанкционированного проникновения  в здание и помещения;
-	вывод фотоизображения сотрудников, постоянных и разовых посетителей на автоматизированное рабочее место оператора;
-	компьютерный учёт входа и выхода посетителей и сотрудников, сдачи пропусков с ведением протокола на ПЭВМ;
-	технологию сдачи разовых пропусков при выходе из здания с регистрации факта сдачи в базе данных;
-	контроль и регистрацию перемещений персонала в протоколе ПЭВМ;
-	принудительное разблокирование дверей эвакуационных выходов и турникетов в случае пожарной и др. опасности (согласовывается);
-	сигнализацию взлома дверей, удержание их в открытом состоянии после легального прохода, передачи карты другому лицу после прохода в зону доступа (согласовывается);
-	автоматическое снятие/постановку на охрану режимных помещений при предъявлении на входе в них карты доступа, наборе кода или кнопки разблокирования запирающего устройства;
-	вывод сервисной служебной информации;
-	отслеживание прохождения и снятие с охраны с соответствующей записью событий, специализированным отчётом;
Вышеуказанный функционал (при его отсутствии) должен быть добавлен к базовому, который учтён в исходных данных.
9.	Входные двери, двери входа-выхода оборудовать электромагнитными замками, считывающими устройствами для карт «Proximity» с панелью набора кода (согласовывается) должна быть укомплектована количеством карт «Proximity», обеспечивающим максимально возможную потребность в них. Обеспечить функционирование СКУД со считывающими устройствами для карт у следующих дверей (ворот):
-	двери доступа из общественных зон;
-	двери доступа к техническим помещениям;
-	двери доступа на наружном фасаде (по периметру).
7.10.10. Система переговорных устройств.
1. Для обеспечения связи между входами в здание КПП-1 (включая окно операторной) и операторной, установить аудио-видеодомофоны с двухсторонней громкоговорящей и видео связью.
2. Доступ должен осуществляться при помощи набора кода и использования брелков touch memory.
3. Периферийный вызывные панели установить в антивандальном исполнении.
4. Электропитание переговорных устройств должно осуществляться по 1 категории электроснабжения.
7.11. Автоматизация систем управления и диспетчеризация инженерного оборудования (АСУД ИО).
7.11.1. Общие сведения.
1.	Управление и контроль за работой инженерного оборудования, своевременной ликвидацией аварийных ситуаций в здании, необходимо осуществлять из существующей диспетчерской комплекса.
2.	Система автоматизации, диспетчеризации и контроля должна обеспечить эффективное и надёжное управление инженерно-техническим оборудованием  и процессами.
3.	При разработке АСУД ИО предусмотреть возможность:
- интеграции систем автоматизации инженерных систем и оборудования в АСУД ИО комплекса;
- вывод информации о работе инженерных систем на Центральный диспетчерский пункт по открытому протоколу.
4.	Электроснабжение систем автоматизации и диспетчеризации выполнить по 1-й категории надежности.
5. Объектами АСУД  ИО является следующее инженерное оборудование (при наличии):
-	Вентиляция и кондиционирование;
-	Противодымная вентиляция (при наличии);
-	Канализация (при наличии);
-	Дренажные приямки (при наличии);
-	Система электроснабжения;
-	Освещение (внутреннее, внешнее, и т.д.);
-	Отопление;
-	Водоснабжение;
-	Другие инженерные системы.
6. Автоматику инженерных систем и элементы АСУД ИО разработать с использованием отечественного и импортного оборудования, отвечающего современному уровню качества и надежности. Все  оборудование должно быть сертифицировано для применения в РФ в соответствии с действующими нормативными документами.
7. Базовым для разработки АСУ ИО принять оборудование фирм использующие открытые протоколы передачи данных. Автоматизация инженерных систем предусматривается на базе свободно-программируемых коммуникативных контроллеров (ПК), связанных с периферийными устройствами (датчиками аналоговых и дискретных сигналов, электроприводами, счетчиками и др.).
8. Контроллеры устанавливаются в совмещенных  шкафах автоматики и управления (ШАУ), содержащих также и силовую пуско-защитную аппаратуру. Шкафы ШАУ должны находиться в непосредственной близости от соответствующего технологического оборудования. Контроллеры  объединяются в сеть с помощью кабеля «витая пара». Сеть осуществляет обмен данными между контроллерами и  диспетчерским пунктом комплекса по оптике.
9. Все используемые в системе аналоговые датчики измерения температуры, давления, влажности, расхода и т.п., должны иметь унифицированный электрический выходной сигнал, сопрягаемый с контроллерами системы. Дискретные датчики должны иметь  выходной сигнал типа “сухой контакт”. Приводы исполнительных механизмов должны управляться стандартным аналоговым выходным сигналом контроллера в диапазоне 0-10В.
10. Выбор режима управления агрегатами технологического оборудования (автомат / ручное) должен осуществляться при помощи переключателя на передней панели соответствующего ШАУ. В необходимых случаях непосредственно на механизмах устанавливаются выключатели безопасности.
11. В технических помещениях (венткамеры, насосные и др.) осуществлять мониторинг протечек.
7.11.2 Вентиляция.
1.Объектами автоматизации и диспетчеризации являются приточно-вытяжные системы вентиляции. Алгоритмы запуска агрегатов в работу и регулирования должны быть согласованы в процессе проектирования.
2.Оператор на диспетчерском пункте должен иметь:
- информацию о положении и состоянии всех механизмов (вентиляторы, заслонки, частотные преобразователи и т.д.);
- измерения температуры и давления во всех контролируемых точках;
- сигнализацию неисправностей, а также о недопустимых отклонениях контролируемых параметров.
3.Оператор должен иметь возможность дистанционного включения/отключения вентиляционных агрегатов, дистанционного регулирования степени открытия регулируемых воздушных заслонок с контролем открытия, изменения заданных значений контролируемых параметров в процессе работы, изменения режима работы, задания графика включений (при включении установок по времени).
4.Системой автоматизации и диспетчеризации осуществляется (при технической возможности вент. установок):
сблокированный пуск электроприводов системы вентиляции с воздушными  заслонками;
сблокированный пуск приточных систем и соответствующих вытяжных систем (согласно технологическому заданию);
регулирование температуры  в напорном воздуховоде приточного воздуха;
возможность дистанционного регулирования производительности вентиляционных систем по воздуху из ЦДП (при наличии соответствующих регуляторов);
возможность изменения заданных значений контролируемых параметров в процессе работы;
закрытие заслонок наружного и вытяжного воздуха при отсутствии питания и аварии на установке;
диспетчерский контроль состояния агрегатов систем;
диспетчерский контроль температуры в рабочих помещениях (3—4 точки контроля на этаже) и на вытяжных системах. Количество точек контроля должно быть уточнено при проведении проектных работ;
автоматическое отключение приточных и вытяжных установок, при возникновении пожара в  помещении данного здания, относящегося к соответствующей пожарной зоне;
последовательность автоматического включения в работу вентиляторов приточных и вытяжных систем, направляющих аппаратов при их наличии, открытие дистанционных заслонок на притоке и вытяжке;
управление вентиляторами - Пуск - Стоп — Статус, Авария и срабатывание тепловой защиты электродвигателя, сигнализация о падении разности давления на вентиляторе;
контроль температуры наружного воздуха;
управление электродвигателем заслонки, сигнал о срабатывании заслонки открыта - закрыта;
сигнализация о повышении разности давления на фильтре, аварийный сигнал-фильтр забит;
показания о состоянии  огнезадерживающих клапанов: Открыт, Закрыт.
Ручное управление агрегатами систем с местных ШАУ.
7.11.3. Система электроснабжения.
Объектами автоматизации и диспетчеризации являются вводно-распределительные шкафы, шкафы освещения, технический учет электроэнергии.
Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечивать:
- контроль токов и напряжений на всех вводах в здание;
- контроль состояния  вводных и секционных  автоматических выключателей АВР, РШ (вкл., откл., авария);
- технический учет потребления электроэнергии.
1. Система электроснабжения. Освещение.
- дистанционное и автоматическое управление,  контроль состояния внутреннего освещения здания;
- автоматическое (по расписанию и фотореле), дистанционное и ручное (с ШАУ) управление и контроль состояния наружного и (фасадного)  освещения.
- ручное управление освещением с ШАУ.
2. Система электроснабжения. Обогрев помещений.
Система автоматизации и диспетчеризации должна обеспечивать  контроль и управление температурным режимом основных помещений здания из ДП.
Количество помещений, в которых контролируется температурный режим, уточняется при проектировании и может корректироваться в дальнейшем.
3. Система электроснабжения. Климат-контроль технических и специально оборудованных помещений.
- контроль и управление температурным режимом из ДП в технических помещениях КПП (серверные, аппаратные, специализированные кабинеты и т. д.);
- контроль влажности (где это требуется).
Количество помещений попадающих под климат-контроль уточняется дополнительно при проектировании и может корректироваться в дальнейшем.
7.11.4. Водоснабжение.
Предусмотреть установку счетчика воды с дистанционным контролем расхода из ДП.
Точный объём автоматизации инженерных систем определить и согласовать с Заказчиком до начала разработки проектной документации АСУД ИО.
Аппаратура автоматизации и управления, поступающая комплектно с оборудованием, должна иметь возможность подключения к общей системе диспетчеризации комплекса,  способ интеграции этого оборудования должен быть определен проектом.
При разработке ПСД учитывать необходимость:
- проведения предварительных и приемочных (комплексных) испытаний, опытной эксплуатации по разработанным программам и методикам;
- передачи Заказчику в полном объеме  дистрибутивов лицензионного программного обеспечения, устанавливаемого на компьютере АСУД ИО;
- передачи Заказчику в полном объеме законченных исходных программ для локальных программируемых  контроллеров и программу (проект) диспетчеризации, установленную на станции диспетчеризации вместе с установленными паролями и защитами.
7.12.Организация временного функционирования КПП-1.
Для реконструкции КПП-1 предусмотреть временный режим работы КПП-1 для чего предусмотреть:
Программное обеспечение:
По базовый модуль на 1000 идентификаторов  SIGUR              1к-т;
ПО Pro Access SPACE  SALTO                                                     1 к-т;
ПО расширенная поддержка пропусков посетителей SIGUR   1 к-т;
Выгрузка 1С SIGUR                                                                       1 к-т;
ПО Учет рабочего времени SIGUR                                              1 к-т;
Модуль Клиент SIGUR                                                                 70 к-т;
-	ПО Графический модуль SIGUR      1 к-т;
1.	Оборудование:
-	Считыватель бесконтактный в корпус для уличного монтажа WRMB004B SALTO 					        3шт (1 в зип);
-	Контроллер сетевой CU4 200    SALTO 		 2к-т (1 в зип);
-	Считыватель бесконтактный действия (3 метра) WRLUD14BEU SALTO 								 3шт (1 в зип);
-	Контроллер сетевой CU42E0 SALTO			 2к-т (1 в зип);
-	SIC модуль WRLUDSIC1 SALTO			 3шт (1 в зип);
-	Моноблок (с установленным программным обеспечением Windows 10) HP24-e050ur HP						 2шт;
-	Программатор PPD800 SALTO				 1шт;
-	Энкодер сетевой ЕС90EN SALTO			 2шт; (1 в зип).
2.	При проектировании раздела для обеспечения безопасности въездной группы объекта предусмотреть по согласованию с Заказчиком следующее оборудование и программное обеспечение:
-	Операционная система Microsoft Windows 10 Home;
-	ПО PassportReader SDK  ABBYY;
-	Транспондер УВЧ на металлическую поверхность ISO-формата PMU008B Salto;
-	Транспондер УВЧ на лобовое стекло ISO-формата PMU008B Salto;
-	Адаптер SP224861;
-	Адаптер SP224895 Salto
-	Патч-корт WRLUD-C10 Salto;
-	Монтажная база считывателя  WRLUD-MB1 Salto;
-	 Паспортный сканер OpticSlim 550 Plus plustek;
-	 Сервер Proliant DL380 Gen 9 Rack (2U)/ Xeon8C E5-2620v4/ 16Gb/P440ar FBWC 2Gb no HDD 8(up24)SFF/no DVD /ilostd/4HPFans/4x1GbEth/EasyRK CMA/1x500wPlat (2up)      826682-B21 HP;
-	Блок питания HP Hot Plug Redundant Power Supply Flex Slot Platinum 500w Option Kit 720478-B21   HP;
-	Жесткий диск серверныйHPE2.4 TB 2.5’’SAS HDD/10K/12G/ Hot Plug SC512Eds  881457 –B21;
-	HP Windows Server 2012r2 standard edition 64bit ru en Proliant onliy 748921-421 HP.
-	Рабочая станция HP Z240TW XEON E3-1245 V6 8GB 1TB QUADRO P600 2GB DVD –RW WIN 10PRO (1WV49EANACB)    1WV49EA HP.
8. Требование к подрядной организации.
Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Для выполнения  инженерных изысканий возможно привлечение на субподряд специализированной организации, имеющей СРО в области изысканий и при условии согласования с Заказчиком этой организацию.
Членство в СРО должно подтверждаться действующей выпиской из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58.
Государственная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства выполняется по отдельному договору за счет средств Заказчика.
Подрядчик осуществляет разработку ПСД, получает необходимые согласования на стадии «Проект», обеспечивает сопровождение до получения положительного заключения государственной экспертизы (Мособлгосэкспертиза).
Подрядчик по накладной передает Заказчику:
- проектную документацию (стадию «Проект» и «Рабочая документация») в бумажном виде – 3 (три) экземпляра, сброшюрованных в формат А-4;
- проектную документацию в электронном виде – 2 экземпляра (на электронных носителях) в формате pdf (1 раздел – 1 файл). Состав и структура папок и файлов в электронном виде должна соответствовать составу и структуре разделов проектной документации в бумажном виде (по названию файлов и папок);
- сметы на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в программе (exel и sob.);
- оригиналы согласований – 1 экз.
9. Приложение к ТЗ.
1. Концепция въездной группы территории МЗК «Москоу кантри клаб» (утверждены №454/СГА от 01.11.2019г.)
2. Эскизные предложения типов секций ограждения на территории МЗК «Москоу Кантри Клаб»( утверждены №831/МКК от 23.07.2019г.)
MRF-ENGINEERING
СОГЛАСОВАНО
__________( )
_____________( )
на разработку и проектирование конструкции, дизайна и эргономики корпуса
универсального роботизированного лазерного комплекса (Laser-box).
Разработал: Тихонов А.С.
Согласовано: Гурский А.Н.
Согласовано: Востриков А.М.
Утвердил: Самарин П.Е.
Москва 2015
ООО «МРФ-ИНЖИНИРИНГ»
____________( )
1503.00.00.000.ТЗ 2
Стр.
1. Общие сведения.
2. Назначение и цели создания.
3. Характеристика объектов.
4. Требования к системе управления.
5. Состав и содержание работ по созданию комплекса.
6. Порядок контроля и приемки.
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к
вводу комплекса в эксплуатацию.
8. Требования к документации.
9. Источники разработки.
Приложение А - Перечень оборудования.
Приложение Б - Общая планировка и расположение друг относительно друга
элементов установки..
Приложение В- Примеры аналогичных комплексов.
Приложение Г- Планировка производственного участка – места монтажа первого
экземпляра комплекса.
Приложение Д - Логотип и другие элементы символики
Приложение Е- дизайн проект
Приложение Ж-
Приложение З -
Приложение И-
Приложение К-
Приложение Л -
1503.00.00.000.ТЗ 3