dedoc/tz_dataset huggingface dataset:
3.	Технические помещения должны быть отделены экранированными герметичными влаго- тепло- стойкими перегородками от технических помещений, где установлено сантехническое и электрическое оборудование. Предусмотреть в конструкциях перегородок и дверей повышенную шумоизоляцию. Место расположения технического помещения определить на этапе проектирования. По возможности предусмотреть отдельные входы.
4.	Объем монтажных шкафов должен быть достаточным для установки всего активного и пассивного оборудования СКС, ЛВС, системы телефонной связи, системы теленаблюдения, телевидения, источников бесперебойного питания с запасом 30%, систем безопасности и т.д. Конструкция стен должна позволять крепить аппаратуру весом до 50 кг для установки кондиционеров.
5.	 Система кондиционирования см. раздел 7.6.3.
6.	 Основание пола должно иметь несгораемую и не пылеобразующую поверхность. Дверь в помещение должна быть шириной не менее 0,9 м. и выполнена из несгораемого материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. В дверном проеме должен быть предусмотрен порог высотой не менее 100 мм.
7.	 Электропитание активного оборудования выполнить от отдельного электрического щита путем подведения к каждому из монтажных шкафов отдельной линии в не поддерживающей горение гофрированной трубе с установкой отдельных автоматов. В каждом шкафу установить не менее 8 электрических розеток с заземляющими контактами. Дверцы шкафов должны быть оборудованы замками. Выполнить контур защитного заземления по периметру аппаратного помещения. Корпуса и каркасы монтажных шкафов должны быть заземлены.
8.	Строительство здания КПП-1 необходимо увязать с существующими системами в части единых сетей телефонной связи, ЛВС, охранной и пожарной сигнализации, теленаблюдения, СКУД, переговорных устройств, системы телевидения и т.д.
9.	 Выполнить обследование существующего КПП-1 на предмет наличия функционирующих слаботочных систем. Предусмотреть максимальный перечень мероприятий по сохранению и использованию в дальнейшем существующих коммуникаций и систем. Проектом предусмотреть демонтаж и опись оборудования и материалов.
10.	 В здании КПП-1 предусмотреть внутренние сети для следующих слаботочных систем:
▪ телефонная сеть и сеть передачи данных + (СКС);
▪ телевизионная сеть;
▪ автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АПС и СОУЭ), а также управление системами противопожарной защиты;
▪ система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);
▪ система телевизионного наблюдения (СТН);
▪ система контроля и управления доступом (СКУД);
▪ автоматизация систем управления и диспетчеризация инженерного оборудования (АСУД ИО);
▪ переговорные устройства;
▪ газовое пожаротушение.
11.	Проектирование осуществлять с учётом разработанного проекта (см. п.2 раздел 3 данного ТЗ) по реконструкции, модернизации существующих участков технических средств систем безопасности МЗК «Москоу Кантри Клаб»;
12.	Для монтажа системы внутренних закладных устройств  горизонтальной и вертикальной разводки на различных участках применять следующие изделия:
- от кабельного ввода в строение до технического аппаратного помещения - скрытые закладные устройства и кабельные перфорированные лотки;
-	от технического аппаратного помещения до оконечных слаботочных устройств - кабельные перфорированные лотки или скрытые закладные устройства, кабель-каналы;
-	в аппаратном техническом помещении - кабельные перфорированные лотки по периметру с учётом установки оборудования;
13.	Закладные устройства должны обеспечивать свободную прокладку всех необходимых кабелей телефонной и компьютерной сетей, телевидения, системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации и др. (п.10) плюс 30% запас. Кабельные каналы должны обеспечить возможность замены проводов и кабелей.
14.	Выполнить проектные работы по системе заземляющих устройств (п.4.4.2.);
15.	Оборудовать здание системой защиты слаботочных систем от перенапряжений, а также резервным бесперебойным электропитанием на соответствующем уровне. Установить соответствующий стабилизатор для слаботочных систем (с электронным типом стабилизации напряжения и управления на тиристорной либо семисторной основе). Всё оборудование должно быть подключено к шине  защитного заземления с помощью медных кабелей, площадь сечения которых должна соответствовать применяемому оборудованию. Оборудование телекоммуникационных систем должно функционировать от автономных источников электропитания (аккумуляторных батарей, UPS), входящих в их состав. При прекращении электроснабжения оборудование ЛВС и ТВ должно функционировать от автономных источников электропитания (аккумуляторных батарей не менее 0.25 часа, систем безопасности – 1 час, АПС и СОУЭ согласно нормам. Помимо стандартной конфигурации, необходимо, чтобы источники бесперебойного питания поддерживали управление ИБП через сеть по SNMP/Telnet/HTTP (при помощи любого Web браузера).
16.	Для обеспечения питания технологического электронного оборудования предусмотреть отдельную сеть электроснабжения. Мощность определить проектом. Системы подключать от отдельных автоматов. Сечение кабелей, их протяженность определить проектом с учетом рабочего и аварийного режимов работы электроустановки и равномерного распределения нагрузок. Предусмотреть установку на розеточные группы автоматических выключателей типа АSP-3H для защиты однофазных нагрузок от превышения и «скачков» напряжения, токов перегрузки и короткого замыкания.
17.	Электропроводку распределительной и групповой сети выполнить кабелем с медными жилами скрыто трубах и в электротехнических кабель-каналах не поддерживающих горение, за подвесными потолками, в полах, в конструкциях стен. В технических помещениях – открыто в электротехнических лотках.
18.	Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению.
19.	Проектом предусмотреть маркировку всего линейно-кабельного оборудования в местах доступа обслуживающего персонала к линейно-кабельному и электронному оборудованию систем.
20.	Предоставить Заказчику согласованный и утвержденный вариант по всем разделам проектной документации с использованием компьютерной графической программы в электронном виде в формате DWG  в версии не выше 2012 года.
7.10.3. Телефонная канализация.
1.	Для прокладки кабелей слаботочных систем и сигнализации предусмотреть прокладку телефонной канализации от проектируемого здания до врезного колодца по согласованию с Заказчиком. До начала проектных работ провести обследование существующей на комплексе магистральной телефонной канализации для определения возможности соединения с проектируемой телефонной канализацией. Определить «стыковочный» колодец магистральной телефонной канализации.
2.	На проектируемой трассе телефонной канализации установить промежуточные колодцы. Тип устанавливаемого колодца должен максимально обеспечить удобство эксплуатации наружных слаботочных сетей. Выполнить герметизацию колодцев.
3.	Для прокладки кабелей слаботочных систем и сигнализации разработать проект  четырёхтрубной телефонной канализации из гладких ПНД труб D=100 мм (внутр.) от ближайшего существующего «стыкового» телефонного колодца до телефонного ввода КПП-1. Толщина стенки прокладываемых труб должна быть не менее 5 мм.
7.10.4. Телефонная сеть и сеть передачи данных + СКС.
1.	Точку подключения к кабельной канализации определить на этапе проектирования.
2.	 Проложить соответствующие магистральные кабели типа ТППэпЗ  с диаметром жилы не менее 0.5 мм необходимой ёмкости, +30% резерв от центральной аппаратной здания ведомственной гостиницы (кросс АТС) до КПП-1  (не менее 50 пар), а также магистральные одномодовые оптические кабели с учетом параллельного применения их в оптической ТВ сети, систем безопасности, АСУ ИО и т.д. комплекса со 100% резервом (не менее 32 волокон). Ёмкость кабелей определить проектом с учётом всех норм и требований. Структуру оптической магистрали определить при проектировании.
3.	Выполнить телефонный ввод в аппаратное техническое помещение. Установить новый соответствующий кросс, +30% резерв. Определить проектом установку распределительной телефонной коробки с применением телефонных патч-панелей 3 категории типа RJ-45 (по согласованию).
4.	Установить в шкафу СКС не менее 15 электрических розеток с заземляющими контактами для питания активного оборудования.
5.	Телефонизацию здания также предусмотреть на основе технологии IP-телефонии с соответствующей настройкой АТС комплекса. Создать номерной план по согласованию с Заказчиком. Подключение абонентских устройств также предусмотреть к локальной вычислительной сети.
6.	Запроектировать телефонную и компьютерную сети здания, обеспечивающие возможность  передачи голоса (телефонии) и данных. Проектом учесть прокладку кабелей «витая пара» UTP 4х2х0,52 категории 5е производства фирм «Alcatel – Nexans» или «Тусо», либо аналог по согласованию. Проектом учесть  разводку и установку соответствующих блоков розеток (один блок - не менее 2-х двухпортовых розеток типа RJ45 категории 5е (рабочее место)  в помещениях по согласованию. Количество рабочих мест предусмотреть из расчёта количества размещаемого персонала плюс два дополнительных рабочих места. В остальных помещениях установить по одной двухпортовой розетке. Места установки согласовать с эксплуатирующей организацией и в соответствии с расстановкой мебели и оборудования согласно дизайн-проекту интерьера. Учесть соответствующее коммутационное оборудование (кросс-панели, патч-панели). Длина кабеля "витая пара" от шкафа с активным оборудованием до самой удаленной абонентской розетки не должна превышать 90 м.
7.	Проектом предусмотреть следующие указания: со стороны розетки необходимо оставить запас кабеля 150 – 200 мм. Запас необходимо аккуратно смотать и оставить в подрозетнике. При разделке кабеля на розетке и кросс-панели длина снятой внешней изоляции не должна превышать 25мм. Длина расплетения пар кабелей не должна превышать 13 мм. Все применяемые разъемы RJ-45 (розетки, и т.д.) должны быть разделаны по стандарту T568B (не допускается разделка T568A).
8.	При необходимости дооборудовать центральный кросс передачи данных комплекса в соответствии со структурной схемой оптической магистрали для возможности подключения КПП-1 к общей компьютерной сети с установкой необходимого для этого активного и пассивного оборудования. Проектом учесть соответствующие настройки центрального программируемого оборудования ЛВС, при необходимости произвести расширение оборудования и программного обеспечения.
9.	В техническом помещении учесть управляемый коммутатор с поддержкой скоростей абонентских устройств  10/100/1000 Мбит/с. Количество портов предусмотреть с учетом подключения абонентских сетевых точек, телефонии, котроллеров автоматизации, интерактивного телевидения, точек доступа Wi-Fi и т.п. с запасом не менее 5-х свободных  портов.
10.	Учесть компьютерную сеть комплекса, обеспечивающую возможность  передачи данных со скоростью до 1000 Мбит/с включительно. Организовать возможность беспроводного доступа в сеть по технологии Wireless Fidelity (Wi-Fi) с поддержкой стандарта IEEE 802.11g,n. Количество и места установки оборудования беспроводного доступа определить на этапе проектирования.
11.	Шкафы СКС расположить рядом таким образом, чтобы к ним обеспечивался беспрепятственный доступ как минимум с двух сторон, минимальное расстояние между шкафом и стенами помещения должно соответствовать ширине двери или боковой панели шкафа.
12.	Оптические патчкорды соединяющие ВРМ и активное оборудование не должны касаться дверей, острых краев телекоммуникационных шкафов и пассивного оборудования, испытывать механическую нагрузку – изгиб, перекручивание, провисание.
13.	Предусмотреть проектом приобретение максимально возможного количества горизонтальных и вертикальных кабельных организаторов. Телекоммуникационные шкафы аппаратной (серверной) ЛВС оборудовать горизонтальными и вертикальными кабельными организаторами на фронтальной и тыльной частях.
14.	Предусмотреть монтажные отверстия таким образом, чтобы пере- коммутацию можно было выполнить без применения дополнительного оборудования (стоя на полу, без использования стремянок).
15.	Включить в проект необходимые лицензии на обновление программного обеспечения сетевого оборудования и серверов.
7.10.5. Телевизионная сеть.
1. Разработку проектной документации распределительной сети телевидения выполнить с учетом ГОСТ Р-52023 и ВСН-6089.
2. Выполнить проект телевизионной сети для передачи всех транслируемых в комплексе отдыха телевизионных каналов. Для передачи сигнала использовать магистральные одномодовые оптические кабели.
3. Запроектировать в техническом помещении необходимое активное и пассивное оборудование (перечень/характеристики/производителя согласовать с Заказчиком до начала разработки проекта).
4. Для абонентской разводки использовать оборудование со следующими характеристиками:
4.1	Коаксиальный кабель (75 ом) типа RG-6 (SAT-703, DG 113) с номинальными коэффициентами затухания на частотах 200 МГц – 8.8 дБ/100 метров, 862 МГц  – 18 дБ/100 метров, 2150 МГц – 20 дБ/100 метров. Степень экранирования не менее 85 дБ.
4.2	Кабели «витая пара» UTP 4х2х0,52 категории 5е производства фирм «Alcatel – Nexans» или «Тусо», либо аналог по согласованию.
4.3	Ответвители (сплиттеры) с характеристиками: коннектор – F; частотный диапазон – 5–1000 МГц; обратные потери на частоте 40 МГц не более 22 дБ, далее 1,5 дБ/октава; степень экранирования  75-85 дБ.
4.4	Оконечные телевизионные розетки для внутреннего монтажа с затуханием ТВ выхода  не более 3 дБ; степень экранирования не хуже 70 дБ.
5. Кабели от  ответвителей вести отдельно к местам установки абонентских телевизионных розеток. TV-розетки установить в одном блоке с RJ-45 и электрическими розетками.
6. Уровень телевизионного сигнала на розетках при соотношении сигнал/шум не менее 43 дБ, должен быть порядка 55-70дБ. (цифровой) и 62-80дБ. (аналоговый). Перекос уровня сигнала на розетке между каналами - не более 12 дБ/мкВ.
7.10.6. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).
1.	Оборудование должно соответствовать действующим нормативным документам и требованиям пожарных норм. Система автоматической пожарной сигнализации должна в полной мере интегрироваться с другими системами обеспечения безопасности комплекса и выполняться на базе оборудования фирмы производителя «Honeywell» («Esser»), имеющей пожарный сертификат на применение в РФ.
2.	Обеспечить интеграцию системы АПС, как единого комплекса средств противопожарной безопасности МЗК «МКК». Проектом определить порядок организации горизонтальных и вертикальных шлейфов сигнализации в соответствии с назначением помещений, размещением балок, прочих выступающих конструкций, воздуховодов и т.д.
3.	На путях эвакуации  установить автоматические  ручные пожарные извещатели) и табло «Выход». Применить адресно-аналоговые пожарные извещатели. Сигналы от всех извещателей вывести на АРМ (автоматизированное рабочее место) пожарной сигнализации в здание пождепо с контролем в службе безопасности и наглядным отображением пожарного состояния, а также обеспечить следующие возможности системы:
-	графическое отображение на плане этажа с указанием мест установки извещателей;
-	сигнал от приемной станции автоматической пожарной сигнализации должен поступать на шкафы управления всеми системами пожарной защиты (оповещения, блокировки вентиляции и т.д.) для активации этих систем при срабатывании пожарной сигнализации.
-	выдачу управляющих команд на общеинженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность, в соответствии с требованиями нормативных документов;
-	автоматический приоритетный вывод на монитор  плана этажа с указанием извещателя и помещения, от которого поступил сигнал «Пожар».
-	разработать алгоритм срабатывания систем противопожарной защиты от АПС.
5.Предусмотреть формирование сигнала «Пожар» системой АПС при  срабатывании 2-х  дымовых извещателей или одного ручного пожарного извещателя.
6.При выборе типа линейно-кабельного оборудования учесть следующее:
-	связь между центральным оборудованием и цифровыми расширителями, а также цифровыми расширителями и исполнительными устройствами должна быть максимально устойчивой.
- для разводки до оконечных устройств применять кабели с не поддерживающей горение внешней изоляцией и не выделяющих вредных веществ.
7.	В здании КПП-1 на территории МЗК «МКК» система оповещения должна обеспечивать:
•	Передачу информации о необходимости эвакуации людей во все помещения здания;
•	Включение эвакуационного (аварийного) оповещения (также и при пропадании электроснабжения);
•	 Обеспечивать необходимую очередность оповещения.
8.	Запуск системы должен осуществляться автоматически, при сработке одного ручного либо не мене чем двух дымовых (тепловых) пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации.
9.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна обеспечиваться в автоматическом и ручном режимах с возможностью управления из помещения дежурной службы. Система должна обеспечивать достаточную громкости согласно нормативам.
10.	 Время автономной работы систем в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей. Система оповещения и управления эвакуацией должна включать в себя центральное оборудование системы обеспечивающее: прием сигнала от системы пожарной сигнализации; выдачу в линии сигнала оповещения по заданному сценарию; коммутационное и распределительное оборудование; резервное питание; звуковые оповещатели (г/говорители).
11.	 Оборудование СОУЭ должно позволять проводить мониторинг работы звуковых каналов и напряжения сетей первичного и вторичного электропитания с помощью встроенной системы индикации. При комплектации системы должно использоваться минимальное количество типов оборудования. В монтажных шкафах должен быть предусмотрен 20% запас свободного места для установки дополнительного оборудования.
12.	Учесть при необходимости систему газового пожаротушения согласно требованиям нормативных документов.
7.10.7. Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС).
1.	Защите техническими средствами охранно-тревожной сигнализации (СОТС) подлежат технические, вспомогательные и бытовые помещения здания, а также входные двери административных, служебных помещений и т.д. СОТС должна отвечать требованиям Р 78.36.032-2014.и др.
2.	Система охранно-тревожной сигнализации должна обеспечивать: