dedoc/tz_dataset huggingface dataset:
Освещённость помещений привести в соответствии с нормами п. 4.3 СП 52.13330.2011.
Аварийное освещение выполнить в соответствии с п. 7.104-7.113 СП 52.13330.2011.
Проектом предусмотреть:
-питание аварийного освещения независимо от питания рабочего освещения;
-использование светильников со светодиодными источниками света с цветовой температурой 2700ºК;
-подключение светильников к групповой сети через распаечную коробку.
Места расположения светильников и их исполнение (встраиваемые, потолочные, подвесные и т.д.) принять в зависимости от конструкции потолков.
Отразить расположение и тип светильников для общественных зон КПП-1 дизайн-проекте ( см. п.7.1.2. данного ТЗ).
Все светотехнические приборы подобрать на основе энергосберегающих технологий, соответствующих функциональному назначению помещений.
Управление электрическим освещением выполнить выключателями с разбивкой в больших помещениях на несколько ступеней. Высота установки выключателей – 0,9 м от уровня пола.
Подсветка входной зоны и зоны осмотра транспорта.
Проектом предусмотреть подсветку входной зоны и зоны осмотра транспорта.
Для освещения использовать светильники со светодиодными лампами. Тип и место расположения  светильников согласовать с Заказчиком. Для распределения электроэнергии к светильникам наружного освещения предусмотреть отдельный распределительный щит.
Управление наружным освещением осуществить в ручном режиме с кнопочного поста (из помещения с постоянным присутствием обслуживающего персонала) и автоматическом режиме (от фотореле и в задаваемые периоды времени).
7.3.5. Распределительные и групповые сети.
Запроектировать распределительные и групповые сети 3-х и 5-и проводными с медными жилами. Расцветка применяемых проводов должна соответствовать п.2.1.31 ПУЭ. Проектом предусмотреть кабель (провода) марки ВВГнг-LS, не поддерживающим горение, с пониженным дымо-газовыделением и выполнить:
- открыто по конструкциям и лоткам, в гофрированных негорючих трубах из самозатухающего ПВХ при прокладке за подвесным потолком;
-	скрыто в слое штукатурки стен и потолков, монолитных железобетонных конструкциях и кабельных шахтах, бетонной подготовке пола в негорючих трубах из самозатухающего ПВХ;
-	 в кабель-каналах типа Legrand DLP 50x105 или аналог.  Для соединения коробов, оформления изгибов и поворотов использовать переходные элементы типа Legrand DLP для данного типа коробов. На каждое рабочее место предусмотреть установку 2-х компьютерных и    2-х бытовых розеток с заземляющим контактом. Рабочие места предусмотреть из расчёта одно рабочее место на 6 кв.м. вышеуказанных помещений;
- в стальных трубах по наружным стенам.
Для противопожарных систем необходимо применить кабели, не поддерживающие горение, огнестойкие (типа FR).
-	кабельные линии, сети рабочего и аварийного освещения проложить в разных трубах, протяжку и ответвления проводов выполнить через протяжные ящики и разделочные коробки.
7.3.6. Система электрообогрева.
Проектом предусмотреть питание системы обогрева наружного отвода воды с кровли и входных площадок в здание КПП-1.
7.3.7. Внутриплощадочные сети электроснабжения КПП-1 и систем безопасности периметра.
Выполнить корректировку проекта: «Система электроснабжения. КПП. Шифр: Д.580/2018.П.0218-ЭС.1» в части электроснабжения с учётом проектируемых нагрузок КПП.
Выбор питающих кабельных линий подтвердить расчётом в соответствии с гл.1.3 ПУЭ.   При необходимости  предусмотреть замену питающих кабельных линий от ТП №727.
Проектом предусмотреть электроснабжение системы автоматического открывания въездных ворот.
Выполнить корректировку проектов: «Система электроснабжения. КПП». Шифр: Д.580/2018.П.0218-ЭС.1 и «Система электроснабжения. Площадка комплекса» Шифр: Д.580/2018.П.0218-ЭС.2. в части переноса распределительных сетей,  питающих технических средств систем безопасности, из траншеи в цокольную часть ограждения.
7.3.8. Согласование.
Рабочие проекты согласовать с Заказчиком, со службой эксплуатации МЗК МКК, ЦУ Ростехнадзор  и другими заинтересованными организациями.
7.3.9. Дополнительные требования к ПСД
В проектно-сметную документацию включить:
- объёмы и стоимость работ по демонтируемому электрооборудованию, изделиям и материалам;
- предусмотреть закупку сертифицированных электрозащитных средств для помещения электрощитовой;
- объёмы и стоимость сопутствующих, в том числе земляных работ;
- стоимость измерительных и пусконаладочных работ;
- стоимость электроплиты.
7.4. Система водоснабжения КПП-1.
Разработать документацию на систему водоснабжения КПП-1 стадии «Проект» и «Рабочая документация».
Стадия «Проект» должна состоять из текстовой и графической частей, в соответствии с Разделом 5 Подразделом «Система водоснабжения» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. От 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 	Предоставить расчеты водопотребления, в том числе холодного и горячего водоснабжения, мощности емкости электробойлера для нужд горячего водоснабжения.
Рабочую документацию по реконструкции внутренних систем холодного и горячего водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.601-2011  «Система проектной документации для строительства (СПДС). «Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации» и соответствующими действующими нормативными документами, указанными в пункте 4 (Требования к проектной документации) данного Технического задания.
Трубопроводы систем горячего и холодного водоснабжения запроектировать из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, сертифицированные, предназначенные для использования в системах питьевого водоснабжения, отвечающие требованиям ГОСТ Р52134-2003* по прочности, рабочее давление – 10 бар; максимальная рабочая температура - +90°С. Трубы должны быть с комплектом фитингов и монтажных соединений. Срок эксплуатации труб не менее 50 лет.
Для системы горячего водоснабжения запроектировать емкостной электрический водонагреватель. Место установки водонагревателя предусмотреть в помещении санузла (пом.110), согласно утвержденному эскизному решению въездной группы на территории МЗК «Москоу Кантри Клаб» по адресу: Московская область, Красногорскй район, п. Нахабино».
В проекте по системам холодного и горячего водоснабжения предусмотреть латунную запорную и спускную арматуру. Запроектировать электрический полотенцесушитель из нержавеющей стали в помещении санузла ( пом.110).
На холодном водопроводе предусмотреть устройство внутриквартирного пожаротушения. Место установки УВП определить на этапе проектирования (санузел или комната отдыха).
Подключение сантехнических приборов к трубопроводам систем холодного и горячего водоснабжения предусмотреть посредством шаровых угловых кранов.
В проекте применить однорычажные смесители на жесткой подводке для раковин в санузлах и кухонной мойки.
В туалете для посетителей (пом. 103) предусмотреть автоматический смеситель с побуждением от сенсора, электрическую сушилку для рук.
Ввод водопровода предусмотреть из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR17. Диаметр и место ввода водопровода в здание определить проектом. На водопроводном вводе запроектировать водогазонепроницаемый сальник, счетчик холодной воды.
Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения изолировать теплоизоляционными материалами на основе вспененного полиэтилена.
При составлении спецификации на системы внутреннего водоснабжения учесть демонтаж существующего оборудования и материалов, сопутствующие строительные работы.
7.5. Система водоотведения КПП-1.
Разработать документацию на систему водоотведения КПП стадии «Проект» и «Рабочая документация».
Стадия «Проект» должна состоять из текстовой и графической частей, в соответствии с Разделом 5 Подразделом «Система водоотведения» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. От 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 	Предоставить расчет водоотведения хозяйственно-бытовой канализации.
Подключение хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть в существующую сеть с устройством канализационного  колодца на выпуске. Диаметр трубопровода определить проектом.
Материал наружного трубопровода – полимерные трубы ПНД в соответствии с СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».
Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.601-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). «Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации» и соответствующими действующими нормативными документами, указанными в разделе 4 (Требования к проектной документации) данного Технического задания.
Для санузла и душевой применить сантехническое оборудование класса «комфорт»:
- унитазы – с двойным режимом слива воды.
- раковины – с системой перелива,
- сифоны – бутылочного типа.
- угловую душевую кабину, шириной не менее 90см, с антискользящим покрытием дна.
Унитаз в помещении №103 предусмотреть подвесной со скрытым бачком (инсталяция).
Предусмотреть устройство прочисток и ревизий, лючков для обслуживания.
Систему внутренней хозяйственно-бытовой канализации  предусмотреть из канализационных полипропиленовых труб отвечающих требованиям ГОСТ 32414-2013.
При составлении спецификации на системы внутреннего водоотведения учесть демонтаж существующего оборудования и материалов, сопутствующие строительные работы.
7.6. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 	КПП-1.
Разработать документацию на систему отопления, устройство приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха стадии «Проект» и «Рабочая документация».
Представить: расчет теплопотерь здания КПП-1; тепловые нагрузки на системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (кВт/ч).
Проектом предусмотреть электрическое отопление, электрокалорифер на системе приточной вентиляции, накопительный емкостной бойлер для системы горячего водоснабжения.
Автоматизацию систем вентиляции предусмотреть посредством комплектного щита управления.
Разработать рабочую документацию по системам отопления вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопление, вентиляция, кондиционирование» и соответствующими действующими нормативными документами, указанными в разделе 4 (Требования к проектной документации) данного Технического задания.
7.6.1. Система отопления.
Расчетную температуру воздуха в обслуживаемой зоне административно-бытовых помещений принять по нормам ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Подбор электрических приборов отопления выполнить на основании расчета теплопотерь. Компенсацию теплопотерь по помещениям, с нагревом до требуемой температуры выполнить с помощью системы отопления из инфракрасно-конвективных электрообогревателей с электронным терморегулированием. Расстановку приборов согласовать с Заказчиком.
Составить спецификацию на применяемые материалы и оборудование. Учесть демонтаж существующего оборудования и материалов, сопутствующие строительные работы.
7.6.2. Система вентиляции.
Для рабочих и технических помещений запроектировать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, с электрокалорифером и утилизацией тепла вытяжного воздуха. Проектом предусмотреть вентиляторы с частотным регулированием скорости вращения. Вентиляционное оборудование и шкаф автоматики для систем вентиляции разместить в помещении вентиляционной камеры.
Для помещений электроцитовых и серверной проектом предусмотреть автономные системы вытяжной вентиляции с естественной циркуляцией воздуха, с устройством вытяжных шахт с дефлекторами на кровле.
Для санузла и душевой запроектировать автономные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением, сблокированные с освещением санузлов и задержкой отключения по времени.
В кухне-столовой проектом предусмотреть естественную вытяжную вентиляцию и устройство бытового вытяжного зонта над электроплитой с выбросом вытяжного воздуха наружу посредством вытяжной шахты на кровле.
Кратность приточного и вытяжного воздуха определить в соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Составить спецификацию на применяемые материалы и оборудование. Учесть демонтаж существующего оборудования и материалов, сопутствующие строительные работы. В проектно-сметной документации предусмотреть пусконаладочные работы систем вентиляции.
7.6.3. Система кондиционирования.
Проектом предусмотреть устройство системы кондиционирования в помещениях: операторской (пом.№106), помещении поста охраны (пом.№115), зале ожидания (пом.№102).
Системы кондиционирования запроектировать на базе сплит-систем с высоким классом энергоэффективности, надежности, низким шумовым характеристиками.  Места размещения наружных и внутренних блоков и марку применяемого оборудования согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
На плане выполнить привязку внутренних и наружных блоков систем кондиционирования к строительным конструкциям.
Запроектировать беспроводные пульты управления внутренними блоками систем кондиционирования.
Для помещения серверной запроектировать всесезонную систему кондиционирования воздуха с помощью сплит-систем, предусматривающую поддержание температуры в пределах 18-23 ºС и относительной влажностью не более 80%, круглогодично. Для серверной предусмотреть 100 % резервирование оборудования с зимним комплектом и установкой согласователя работы кондиционеров.
Перечень параметров и алгоритм работы автоматики согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. Предусмотреть возможность дистанционного управления внутренними блоками, программирования работы установок кондиционирования по времени. В состав системы кондиционирования должен входить интерфейсный модуль, работающий по открытому протоколу Modbus RTU или Modbus TCP IP.
Отвод конденсата запроектировать из полипропиленовых труб с выводом в систему хоз-бытовой канализации через гидрозатвор с разрывом струи. При невозможности подсоединения дренажных трубопроводов к системе водоотведения, дренажные трубки вывести на задний фасад с опуском к поверхности земли.
Тепловую изоляцию трубопроводов холодоснабжения и дренажа запроектировать трубками из вспененного каучука.
В проектно-сметной документации предусмотреть пусконаладочные работы систем кондиционирования.
7.7. Система закладных устройств для технических средств систем безопасности.
7.7.1.Ограждение периметра
1. В цокольной части предусмотреть закладные устройства в количестве двух труб  диаметром не менее 90 мм., (ПНД) необходимых для прокладки коммуникаций электроснабжения и сетей связи для систем безопасности периметра. Количество и диаметр труб для выводов коммуникаций от шкафов с оборудованием ТССБ и наружных коммуникаций принять на основании исходных данных по разделам ТССБ. Протяжные коробки должны быть герметичными и выполнены из соответствующего пластикового материала. Размер коробок должен обеспечить герметичную заделку труб проектируемого диаметра в количестве двух штук с одной стороны, а также обеспечить нормативные радиусы поворотов используемого линейно-кабельного оборудования (см. пункт 3.4. раздела 3 данного ТЗ).
2. От  цокольной части до выводов к местам монтажа оборудования ТССБ предусмотреть закладные устройства в количестве двух труб (ПНД) диаметром не менее 32 мм. Требования к выводным коробкам аналогичны п.1.
7.8. Технологический раздел
7.8.1.КПП-1.
Предусмотреть в проекте организацию рабочих мест с расстановкой оборудования, мебели.
Оборудовать въездную группу противотаранными устройствами типа "боллард" и отбойниками (количество и тип определить проектом),  автоматическими шлагбаумами и распашными воротами с калиткой, оборудованной электрозамком. В проходной предусмотреть турникет с калиткой для МГН оборудованной электрозамком.
Представить план с расстановкой мебели и оборудования всего здания, заказные спецификации.
7.9. Наружные инженерные сети.
Проект наружных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, сети связи) разрабатывается на основании технических условий, выданных службой эксплуатации МЗК МКК.
7.10.Слаботочные системы.
7. 10.1 Руководящие нормативные документы.
1.При разработке проектно-сметной документации и выполнении строительно-монтажных работ по слаботочным системам также руководствоваться действующими актуализированными версиями нормативных документов, а также документами, представляемыми Заказчиком:
- ППР №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации» от 25 апреля 2012г. (с изменениями на 7 марта 2019 года);
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1);
Р 78.36.007-99 Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое);
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в дополнение нормативных ГОСТ Р. (с изменениями на 27 декабря 2018 года);
Р 78.36.032-2014. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, Методические рекомендации (утв. МВД России 19.12.2014).
2. Проектная документация по разделу сетей передачи данных от систем безопасности должна быть разработана с учетом действующих СНиП РФ, требований Рекомендаций G.821, M.1370 МСЭ-Т, «Норм на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей» от 10.08.1996 №92, стандарта ISO/IEC 11801, 2-я ред., ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний.
Проектная документация должна содержать конкретные решения с учетом требований настоящего технического задания.
ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.
ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.
Кабельные соединения должны обеспечивать прохождение от оборудования рабочих мест до центрального сетевого оборудования, размещаемого в аппаратной, протоколов физического уровня:
-	IEEE 802.3 (10 Ваse–T, 100 Ваse–TX, 1000 Ваse–TX);
-	ISDN;
Кабельная сеть должна быть протестирована на соответствие нормам СКС (ISO/IEC 11801).
Расчет и монтаж распределительной сети телевидения выполнить в соответствии с:
-ГОСТ Р-52023 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний;
-ВСН-6089 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
3.Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) (У3.1, УХЛ 4.2).
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности.
Требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).
Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (с Изменением N 1).
Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных норм и правил» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями на 21 июня 2016 года), СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (с изменениями на 19 декабря 2007 года).
Режим работы оборудования – непрерывный, круглосуточный (с учетом проведения регламентного технического обслуживания).
Системы автоматизации и диспетчеризации должны быть разработаны и внедрены в соответствии с требованиями действующих Правил, ГОСТов и СниПов:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое);
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой);
- РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения;
- РД 50-682-89 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов. Общие положения;
- ГОСТ Р 51171-98 Качество служебной информации. Правила предъявления информационных технологий на сертификацию;
- ГОСТ 21.613-2014  Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования;
- ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;
- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
- ГОСТ 34.601.90 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы.  Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология (ИТ). Автоматизированные системы. Виды испытаний»;
- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;
- РД 50-682-89 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения;
- Р 50-34.126-92 Информационная технология. Правила проведения работ при создании автоматизированных систем;
- СП 77.13330,  СНиП 3.05.07-85  "Системы автоматизации";
- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), рекомендациями по созданию АСУ;
- СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (С Изменением N 2);
- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (с Изменением N 1);
- ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения;
- ВСН 60-89/Госкомархитектуры Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
7.10.2. Общие положения.
1.	Проекты закладных устройств следует предоставить на следующих стадиях выполнения работ:
- проект системы внутренних и  наружных закладных устройств должен быть выполнен и представлен на согласование после окончательного согласования архитектурно-планировочных решений;
2.	При разработке стадии «П» (рабочей документации (РД)) по общестроительным работам, на стадии согласования архитектурно-планировочных решений для слаботочных систем определить назначение и выделить аппаратные технические помещения не менее 10 м². Реконструировать место кабельного ввода и т.п.