dedoc/tz_dataset huggingface dataset:
6.Система водоснабжения (включая наружные инженерные сети);
7.Система водоотведения (включая наружные инженерные сети);
8.Отопление, вентиляция и кондиционирование;
9.Автоматизация систем управления и диспетчеризация инженерного оборудования (АСУД ИО);
10.Система закладных устройств для технических средств систем безопасности и электроснабжения (ограждение);
11. Система управления приводом боллардов, ворот, шлагбаума, и механизмом открывания калитки;
12. Сметная документация;
13.Ведомости объемов работ (для проверки смет).
Срок разработки проектно-сметной документации определяется календарным планом-графиком проектных работ. Исполнитель осуществляет сопровождение разработанной проектно-сметной документации в государственной экспертизе вплоть до получения положительного заключения. Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, осуществляется по отдельному договору за счет средств Заказчика.
Общий срок разработки проектно-сметной документации и проведения инженерных изысканий составляет 270 календарных дней.
6. Инженерные изыскания, общие указания.
Выполнить инженерно-техническое обследование строительных конструкций здания и сооружений, подлежащих сносу, с подготовкой технического заключения.
До начала разработки проекта ограждения периметра территории объекта, в зоне полосы отвода шириной 3м по обе стороны от оси ограждения в соответствии с ГПЗУ, а также в пятне застройки нового здания КПП1 на площади 0,4 га выполнить: инженерно-геодезические изыскания (геоподоснова М 1:500), инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания грунтов в основании фундаментов, инженерно-экологические изыскания грунтов в зоне проектирования. Выполнить гидрометеорологические изыскания участков территории для разработки разделов проекта переходов через водные преграды, водоперепускных труб (при необходимости), объездных дорог и т.д.
Инженерные изыскания выполнить в объеме необходимом и достаточном для подготовки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы с оценкой соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. До начала работ, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012«СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» составить отдельные Программы работ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.
6.1. Инженерно-техническое обследование конструкций существующего здания КПП-1 и ограждения:
6.1.1.Описание объектов обследования.
Обследованию подлежит здание КПП-1 и ограждение территории
Выполнение обмерных работ ведется с применением лестниц и подмостей.
Обследованию подлежат:
−	стены кирпичные;
−	фундаменты;
−	конструкций покрытия, кровли;
−	перегородки;
−	отделка помещений, полы;
−	столярные изделия;
−	внутренние инженерные системы.
Перечень исходных данных для выполнения обследовательских работ.
- Планы БТИ с экспликацией помещений;
- Технический паспорт объекта;
Состав работ.
Провести инженерно-техническое обследование ограждения территории и существующего здания КПП-1, включая системы инженерно-технического обеспечения, в объёме работ:
- инженерно-геодезические работы (обмерные работы по зданию                КПП1 и ограждению);
-   обследование оснований и фундаментов;
-   определение текущего технического состояния несущих и      ограждающих конструкций КПП-1 и ограждения с выявлением      дефектов и определением эксплуатационных качеств конструкций;
-    определение технического состояния инженерных систем (КПП-1) –      холодное, водоснабжение, канализация, электроснабжение       электроосвещение, слаботочные системы;
Все работы выполнить с учетом действующих строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных документов.
6.1.2. Инженерно-геодезические работы.
Инженерно-геодезические (обмерные) работы по существующему 	зданию КПП-1.
Выполнить обмерные работы в следующем объеме:
•	изготовить чертежи планов – этажа, кровли;
•	изготовить чертежи продольного и поперечного разрезов здания;
•	чертежи главного фасада здания;
На чертежи поэтажных планов нанести:
•	капитальные несущие стены и межкомнатные перегородки с                     учетом их размеров, конфигурации и разворота относительно                     друг друга;
•	местоположение наружных дверей с указанием высотных                     отметок низа и верха проема;
На чертежи разрезов нанести:
•	конфигурацию помещений по линии разреза;
•	высотные отметки земли и отмостки здания;
На чертежи фасадов нанести:
•	графическое изображение оконных и дверных проемов;
Работы провести в единой для всего объекта условной системе координат Х, Y и государственной (абсолютной) системе высот. Высотные отметки указать в метрах, размеры в миллиметрах.
Подготовить ведомость объёмов демонтажных работ по зданию. Классифицировать образующиеся виды отходов по объёму и классу их опасности.
Чертежи выполнить в электронном виде в системе AutoCAD в формате DWG. Распечатки на бумаге выполнить в масштабе, оптимальном для размещения чертежей на листах бумаги (1:50 или 1:100).
Инженерно-геодезические ( обмерные) работы по ограждению.
- изготовить чертежи ограждения (типовые секции и конструкции фундамента);
- составить ведомость объёмов демонтажных работ по ограждению, классифицировать образующиеся виды отходов по объёму и классу их опасности.
Работы провести в единой для всего объекта условной системе координат Х, Y и государственной (абсолютной) системе высот. Высотные отметки указываются в метрах, размеры в миллиметрах.
Графические материалы выполнить в электронном виде в системе AutoCAD в формате DWG. Распечатки на бумаге выполнить в масштабе, оптимальном для размещения чертежей на листах бумаги (1:50 или 1:100).
6.1.3. Обследование фундаментов существующего здания КПП-1 и ограждения.
Осуществить проходку 4-х шурфов глубиной до 2,5м под основными несущими стенами здания и 6-и шурфов у фундаментов ограждения с целью определения типа, материала и геометрических размеров для внесения в ведомость демонтажных работ.
6.1.4. Системы инженерного обеспечения здания КПП- 1.
6.1.5. Особые требования.
Для работы на объекте допуск сотрудников подрядной организации осуществляется по предварительной заявке, строго по паспортам, лицам имеющим регистрацию в Москве и Московской области, а также лицам из других стран, имеющим разрешение на работу в РФ. Рабочее время при допуске в здания с 9-00 до 18-00. Перед началом работ Исполнитель обязан предоставить информацию для оформления пропусков для работников Исполнителя с указанием анкетных данных (Ф.И.О. полностью, дата и место рождения, место регистрации, место проживания) с приложением копий паспортов.
Исполнитель обязан при выполнении работ обеспечивать соблюдение требований по пожарной безопасности и охране труда.
Общий срок выполнения работ определяется календарным планом-графиком.
Подрядная организация должна быть членом СРО в области инженерных изысканий
6.1.6 Требования к техническому заключению.
Техническое заключение о проведённых обследованиях представить в объёме требований п.п. 6.1.1 – 6.1.4 Технического задания и должно содержать следующие сведения и выводы:
•	оценку конструктивного состояния здания КПП-1 и ограждения;
•	оценку категории технического состояния с обосновывающими выводами;
•	причины выявленных дефектов и повреждений конструкций;
Техническое заключение представить Заказчику в – 4-х сброшюрованных экземплярах на бумажном носителе и 2-х экземплярах на электронных носителях в формате * pdf и word.
Представленная на электронных носителях документация должна по структуре папок и файлов соответствовать требованиям, предъявляемым к представлению технических отчетов в электронном виде в государственную экспертизу. Состав и структура папок и файлов в электронном виде должны соответствовать составу и структуре разделов технической документации в бумажном виде (по названию файлов и папок).
На электронных носителях техническую документацию необходимо представить Заказчику в оригинальных форматах файлов:
-	текстовые файлы – в формате *.doc, (*.docx);
-	чертежи и схемы – в векторных форматах (*.dwg,);
6.2. Инженерно-геодезические изыскания территории:
Изготовить в границах работ (см.п.6 данного ТЗ) инженерно-топографический план (М1:500) с нанесением существующих подземных коммуникаций. Выполнить подеревную съемку с составлением пересчетной ведомости зеленых насаждений территории реконструкции ограждения и строительства КПП-1. До начала изысканий согласовать с Заказчиком  схему границ геодезических работ.
6.3.  Инженерно-геологические изыскания:
1. Провести инженерно-геологическую рекогносцировку на объекте изысканий;
2. Выполнить бурение скважин в соответствии с Программой изысканий в объеме:
- скважина глубиной 10 м*42 скважины=420 м (ж/б ограждение)
- скважина глубиной 15 м*10 скважин=150 м (шумозащитные панели по воде 1/3)
- скважина глубиной 13 м*19 скважин=247 м (шумозащитные панели по суше 2/3)
3. Провести статическое зондирование грунтов;
4. Выполнить гидрогеологические исследования  с целью получения исходных данных для проектирования переходов ограждения через водные преграды;
5. Произвести отбор монолитных проб глинистых грунтов, песчаных грунтов и воды из скважин;
6. Выполнить планово-высотную привязку горных выработок;
7. По окончании работ обеспечить ликвидацию инженерно-геологических выработок в местах бурения;
8. Провести лабораторные исследования физико-механических характеристик грунтов и грунтовых вод;
9. Определить  химический  состава и коррозионную активность грунтов и вод;
10. Выполнить камеральную обработку материалов изысканий;
11. Измерить интенсивность электрохимической коррозии и блуждающих токов в грунтах;
12. Определить удельное электрическое сопротивление грунтов; 13. Определить агрессивность подземных вод по отношению к бетону.
6.4 Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
1. Выполнить рекогносцировочное обследование водных объектов;
2. Создать планово-высотную сеть и промеры глубин с составлением плана М1:500 русла рек Грязева и Нахабинка (в местах пересечения ограждения территории водных преград);
3. Установить уровни подъёма воды прошлых лет с составлением гидрометеорологического отчета.
6.5. Инженерно-экологические изыскания в составе:
1. Выполнить рекогносцировочное обследование территории участка строительства;
2. Провести радиационно-экологические исследования;
3. Определить наличие химического загрязнение почв и грунтов;
4.  Определить уровень биологического загрязнения почв (микробиологическая оценка).
Общий срок выполнения работ определяется календарным планом-графиком работ в части инженерных изысканий.
6.6   Нормативно-техническая документация
При выполнении технического отчета руководствоваться:
ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»;
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;
ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;
ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы определения содержания органических веществ»;
ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости»;
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов изысканий»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».
СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
СП13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
6.7 Требование к подрядной организации
Подрядчик должен быть членом СРО в области инженерных изысканий.
Подрядчик выполняет инженерные изыскания и сопровождает проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до получения положительного заключения государственной экспертизы.
6.8 Требования к технической документации
По результатам изысканий Подрядчик предоставляет Заказчику Технический отчет, имеющий положительное заключение государственной экспертизы с оценкой соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Государственная экспертиза инженерных изысканий проводится за счёт средств Заказчика по отдельному договору с уполномоченной экспертной организацией.
Для рассмотрения Заказчиком и проведения государственной экспертизы инженерных изысканий Подрядчик за 10 рабочих дней до окончания срока выполнения работ согласно календарному плану-графику представляет Заказчику результат инженерных изысканий в виде технического отчета, содержащего: том «Инженерно-геодезические изыскания. Программа работ. Отчет. Инженерно-топографический план », том «Инженерно-геологические изыскания», том «Обмерные работы», том «Конструкции ограждения», том «Инженерно-экологические изыскания», том «Инженерно-гидрологические изыскания», - один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (1 CD-диск) (в оригинальных форматах файлов - текстовые файлы – в формате *.doc, (*.docx), чертежи и схемы в векторных форматах (*.dwg,), фотографии – в растровых форматах - *.tiff,*.jpeg.
После получения положительного заключения государственной экспертизы инженерных изысканий Подрядчик представляет Заказчику результат работ в виде технического отчета в количестве - 4 (четыре) сброшюрованных экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра на электронных носителях в формате * pdf.
7. Проектирование.
7.1. Архитектурные и конструктивные решения.
7.1.2. КПП-1.
Проектирование реконструкции КПП c въездной группой вести с учетом утвержденного эскизного предложения (прилагается), разработанного Службой главного архитектора Заказчика.
Фундамент здания КПП-1 – запроектировать как железобетонную плиту на свайном основании.
Несущие конструкции надземной части: колонны, покрытие – выполнить из монолитного железобетона.
Наружные стены: заполнение пеноблоками с облицовкой натуральным камнем в комбинации с HPL - панелями.
Окна из ПВХ или алюминиевого профиля с режимом проветривания. Остекление должно быть предусмотрено в виде 2-х камерного противоударного стеклопакета с солнцезащитным напылением.
Входные двери предусмотреть металлическими, с противоударным остеклением и солнцезащитным напылением. Отделка порошковой окраской, гармонирующей с цветом фасада. Все облицовочные материалы фасада должны быть устойчивыми к воздействию ультрафиолета, осадкам и перепадам температур.
Крыша здания плоская, неэксплуатируемая с организованным внешним водостоком. Покрытие – гидроизоляционный материал рулонного типа.
Внутренняя отделка.
Пол – предусмотреть керамогранит, керамическая плитка (поверхность нескользящая).
Стены – высококачественная покраска ВА. Санузлы и фартук на кухне облицевать керамической плиткой. В технических помещениях предусмотреть улучшенную окраску ВА.
Потолок – подвесной из ГКЛ по металлическому каркасу с высококачественной покраской ВА.
В технических помещениях (щитовые, тепловой узел, венткамера) – предусмотреть улучшенную окраску ВА (без устройства подвесного потолка).
Внутренние двери.
Коробка и полотно – алюминиевый профиль с порошковой окраской, в технических помещениях – стальные с порошковой окраской, противопожарные.
Ограждения лестниц, пандусов – полированная нержавеющая сталь.
Маломобильные группы населения.
Проектом предусмотреть мероприятия по доступу в здание маломобильных групп населения.
Перечень помещений КПП – 1.
В соответствии с утверждённым эскизным предложением принять следующую экспликацию помещений (уточнить проектом):
-(пом.101) Тамбур 4,84м2;
-(пом.102) Зал ожидания 20,53м2;
-(пом.103) Сан.узел 2,85м2;
-(пом.104) Проходная 7,69м2;
-(пом.105) Тамбур 2,40м2;
-(пом.106) Операторская 9,78м2;
-(пом.107) Подсобное помещение 4,10м2;
-(пом.108) Осмотровая 2,74м2;
-(пом.109) Комната отдыха 12,30м2;
-(пом.110) Сан.узел 3,57м2;
-(пом.111) Осмотровая/ПУИ 3,17м2;
-(пом.112) Серверная 10,05м2;
-(пом.113) Венткамера 8,71м2
-(пом.114) Электрощитовая 12,26м2;
-(пом.115) Пост охраны 9,05м2.
Итого:114,04м2
7.1.3.Ограждение территории
Конструкцию ограждения определить проектом, руководствуясь расчетами, полученными на основании инженерно-геологических изысканий и "Предложением по устройству и внешнему виду секций ограждения территории МЗК "МКК" (далее Предложение СГА), разработанным Службой главного архитектора Заказчика и Схемой ограждения (прилагаются).
В соответствии со Схемой ограждения и Предложением СГА предусмотреть на участке зона №1 - зона №11 (1965,0 м.п.), включительно, шумозащитный экран высотой (от уровня земли до верхней точки) не менее 5 метров. Опоры под конструкции переходов выполнить на расстоянии не ближе чем 6 м. от границы уреза воды.
Для зон №№12-18 и №№19-30 (2907,0 м.п.) предусмотреть глухое железобетонное ограждение высотой (от уровня земли до верхней точки) не менее 3 метров.
В зонах №1 -№2- №3 учесть возможность декоративного оформления ограждения в целях создания единого архитектурного облика въездной группы совместно со зданием КПП-1.
В местах пересечения рек и ручьев разработать специальные сооружения, ограничивающие проход людей и проезд транспортных средств, не нарушающие гидрологию и устойчивые к движению льда (ледоход, ледостав) и паводкам.
При пересечении ручьев с дорогами проектом предусмотреть систему водоперепускных труб для защиты полотна дорог от разрушения.
Фундамент всех типов ограждений предусмотреть в исполнении - железобетонный ростверк по свайному основанию, если данное решение применимо, согласно результатам инженерных изысканий.
Высоту цокольной части ростверка предусмотреть с учетом данных по высоте снегового покрова района проектирования (но не менее 50см). Для исключения возможных подкопов под фундамент, проектом предусмотреть заглубление тела ростверка на 30-40 см. от уровня поверхности земли.
Проектным решение предусмотреть гидроизоляцию железобетонного ростверка для защиты от осадков, поверхностных и грунтовых вод.
В цокольной части предусмотреть закладные из труб ПНД диаметром не менее 90 мм для прокладки коммуникаций электроснабжения и сетей связи систем безопасности периметра, протяжные коробки применить из расчета не менее 2 шт. на 50 м. и на поворотах ограждения. Учесть расположение коробок с непосредственной привязкой к местам установки технических средств систем безопасности. Учесть вводы-выводы коммуникаций от отдельно стоящих шкафов с оборудованием технических средств систем безопасности (ТССБ) и наружных коммуникаций на цокольную часть ограждения. Также в конструкции ограждения предусмотреть крепеж для оборудования системы безопасности периметра и локального освещения.
В ограждении предусмотреть калитки (с замками) для возможности выхода на соседнюю территорию для обслуживания  ограждения, водоперепусков с внешней стороны территории комплекса.
Проект разработать с учетом проведения работ захватками. Работы по демонтажу существующего ограждения и устройству нового должны предусматривать одновременное возведение на период выполнения работ временного ограждения с устройством временной системы охраны периметра на интервале захватки. Длину захватки, средства временной охраны периметра захватки и способ передачи тревожных сигналов на пост охраны определить проектом и согласовать со службой безопасности комплекса МЗК «МКК».
7.2. Схема планировочной организации земельного участка.
Запроектировать новое ограждение в полном соответствии с ГПЗУ, в связи с чем, проектом предусмотреть перекладку участков дороги, плоскостных сооружений гольф-поля, перенос опор наружного освещения и иных сооружений, попадающих в пятно застройки ограждения (например- т.10-11-12 согласно прилагаемого плана).
Предусмотреть восстановление благоустройства на площадке реконструкции КПП-1 и на сопредельных территориях в границах проведения работ по устройству ограждения (в 2-х метровой зоне от ограждения).
7.3. Система электроснабжения.
7.3.1. Общие указания.
Разработать проектную и рабочую документации по реконструкции системы электроснабжения КПП-1, включая подсветку входной зоны, зоны осмотра транспорта и наружные кабельные сети (в том числе: автоматические болларды, шлагбаум, калитка. При проектировании учесть ранее разработанные проекты (см п.3.4., раздел 3 данного ТЗ).
Разработать стадию «Рабочая документация» на реконструкцию электроустановки КПП-1, включая подсветку входной зоны, зоны осмотра транспорта и наружные кабельные сети (в том числе: автоматические болларды, шлагбаум, калитка).
Технические решения, принимаемые при проектировании, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Проектом определить максимальную электрическую мощность с учётом электрических нагрузок на технические средства электробезопасности, в соответствии с ранее разработанными проектами (см. п.3.4., раздел 3 данного ТЗ).
Для электроприемников инженерных систем, относящихся к I-й категории надежности снабжения (в соответствии с ПУЭ и требованиями к соответствующим инженерным системам), предусмотреть установку в соответствующих системах источников бесперебойного питания.
Для получения Технических условий на разработку проекта электроснабжения представить расчёт нагрузок потребителей в табличной в форме. Расчёт нагрузок выполнить в возможно короткие сроки на стадии «Проектная документация».
Комплекс электроприемников проектируемого здания должен быть отнесен ко II-й категории надежности электроснабжения по ПУЭ. Класс напряжения электросети, к которым осуществляется присоединение - 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающего качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013( точка присоединения указана в п.7.3.3. данного ТЗ).
7.3.2. Система заземления и уравнивания потенциалов.
Заземление и защитные меры электробезопасности выполнить в соответствии с гл. 1.7 ПУЭ изд. 7.
Систему заземления применить согласно стандартам МЭК: типа TN-C-S.
Проектом предусмотреть присоединение проектируемых электропотребителей к сети повторного  заземления, выполненной в проекте: «Система электроснабжения. КПП. Шифр: Д.580/2018.П.0218-ЭС.1».
Предусмотреть систему уравнивания потенциалов.
7.3.3. Электрооборудование
Выполнить корректировку проекта: «Система электроснабжения. КПП. Шифр: Д.580/2018.П.0218-ЭС.1» в части  комплектации ВРУ-1 и ШР-1 с учётом проектируемых нагрузок КПП, а также нового расположения технических средств систем безопасности.
Проектом предусмотреть перенос ВРУ-1 и ШР-1  с улицы в помещение электрощитовой проектируемого КПП-1.
Электроснабжение систем телевидения, СКС, систем противопожарной защиты, шлагбаумов  выполнить от щита   ШР-1.
Для электропотребителей жизнеобеспечения КПП (электроотопления, вентиляции, кондиционирования, электрооборудования, электроосвещения, электроприводов ворот) предусмотреть  установку отдельного вводно-распределительного щита (ВРУ-2).  Электроснабжение ВРУ-2 предусмотреть  от питающих кабельных линий (ТП-727) выполненных  по проекту «Система электроснабжения. КПП. Шифр: Д.580/2018.П.0218-ЭС.1» с подключением к кабельным  наконечникам на вводе в здание. В качестве рабочего ввода во ВРУ-2 использовать  питающую линию от ТП-727 противоположную рабочему вводу ВРУ-1.
Ввиду особых требований, предъявляемых к качеству  электроснабжения технических средств систем безопасности,  проектом необходимо предусмотреть мероприятия по защите от перенапряжения и пусковых токов указанных систем, которые могут  возникнуть   при коммутациях в  электроустановке ВРУ-2.
В сетях внутреннего электроснабжения предусмотреть:
- установку  проектируемого ВРУ-2 в помещении электрощитовой для электропотребителей КПП с  размещение в нём вводного перекидного рубильника,  автоматических и дифференциальных выключателей. Марку, модель и наименование применяемого оборудования предварительно согласовать с Заказчиком;
-аппараты защиты и другое электрооборудование применить от ведущих фирм производителей;
-степень защиты электрооборудования IP31 в помещениях с нормальной средой и IP55 во влажных помещениях;