فیلتر شنی فاضلاب

فیلتر شنی فاضلاب چه مکانیزمی دارند؟فیلتر شنی موثرترین سیستم برای حذف مواد جامد معلق از آب و فاضلاب است. برای تصفیه فاضلاب تکمیلی و پس از تصفیه فاضلاب ، از فیلتر شن برای حذف ذرات معلق باقی مانده در پساب تصفیه شده و TSS استفاده می شود تا پساب تصفیه شده تا حد زیادی کاهش یابد آب پاکسازان. از طرف دیگر ، در تصفیه آب چاه و تصفیه آب دریا ، فیلتر شن و ماسه به عنوان تصفیه اولیه فاضلاب استفاده می شود به این ترتیب که ابتدا آب چاه یا آب دریا برای حذف ذرات معلق ، ذرات ، شن و غیره وارد فیلتر شن می شود. آب را خارج کنید تا به غشای سیستم تصفیه آسیب نرساند اب. ساخت فیلتر شنی فیلتر شنی فاضلابمکانیسم حذف مواد جامد معلق از جریان فاضلاب تصفیه شده بدین صورت است که پساب تصفیه شده از یک لایه حاوی سیلیس ، آنتراسیت ، گارنت و کربن فعال توسط یک پمپ تحت فشار از این بستر عبور می کند ، که به نوبه خود حاوی سه لایه است که مواد معلق موجود در فاضلاب تصفیه شده را حذف می کند. و زباله های مایع عاری از هرگونه مواد معلق است.اجزای فیلتر شن شامل بدنه فیلتر شن و ماسه ، سیلیس ، آنتراسیت ، عقیق و فیلتر شن و ماسه لوله برای عملکرد عادی و همچنین فیلتر شن و ماسه شستشو ، صفحه نازل ، نازل های خروجی آب خالص ، فلنج تخلیه رسانه می توان فیلتر شن را ذکر کرد در صورت لزوم نازل ها را عوض کنید و سیاههها را بلند کنید تا فیلتر شن و ماسه به عنوان اجزای تشکیل دهنده فیلتر شن یا فیلتر کربن حرکت و حرکت کند.شستشوی فیلتر شنیپس از مدتی در اجرای فیلتر شن ، کاهش فشار و همچنین کاهش کارایی حذف مواد معلق از فیلتر شن را مشاهده خواهید کرد. به منظور رفع این مشکل و بازگشت به حالت اولیه فیلتر شنی و افزایش بازده حذف مواد معلق و همچنین از بین بردن افت فشار در فیلتر شنی ، فیلتر شن باید شسته شود. زمان شستشوی معکوس به عوامل زیادی بستگی دارد و نمی توان مدت زمان مشخصی را برای این کار تعیین کرد. به عنوان مثال ، کیفیت آب تصفیه شده و کارایی تصفیه خانه و همچنین عملکرد صحیح تصفیه خانه در این زمان تأثیر می گذارد. از نوار شستشوی فیلتر شنی برای آب شستشوی معکوس و همچنین جریان هوای بک واش برای شستشوی فیلتر شنی استفاده می شود.فیلتر شنی در کجا استفاده می شود؟پیش تصفیه در سیستم های تصفیه آبتصفیه تکمیلی در سیستم های تصفیه فاضلابحذف مواد منعقد کننده در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتیآکواریوممواد معلق را از مخازن آب آبیاری قطره ای خارج کنید تا از گرفتگی نازل جلوگیری شوداز فرآیند فیلتراسیون به عنوان یکی از مهمترین و شناخته شده ترین روشهای تصفیه و فیلتر آب و فاضلاب استفاده می شود. اساس فیلترها تصفیه فیزیکی آب با به دام انداختن ذرات معلق در لایه های بستر فیلتر است. آب تصفیه شده از قسمت فوقانی دستگاه وارد شده و پس از عبور از لایه های لایه فیلتر و انجام فرآیند تصفیه ، از قسمت تحتانی فیلتر خارج می شود. مخازن فیلتر فشار از صفحات فولادی با ضخامت مناسب ساخته شده و با پوشش اپوکسی ضد خوردگی پوشانده شده اند. برای آب خورنده و پساب و در کاربردهای خاص ، بدنه فیلتر از فایبرگلاس یا فولاد ضد زنگ ساخته شده است. هر فیلتر دارای یک شبکه لوله کشی با اتصالات و شیرهای ورودی و خروجی ، شستشوی معکوس و تخلیه هوا ، فشار سنج و شیرهای کنترل دسترسی فیلتر است.مطالب بیشتر :فیلتر شنی تحت فشارفیلتر شنی تندفیلتر شنی تصفیه آبجدول فیلتر شنیمحاسبه فیلتر شنی جکوزیتجمع ذرات معلق در بستر فیلتر با عبور از فیلتر افت فشار آب را افزایش می دهد. هنگامی که افت فشار بیش از حد زیاد است ، فیلتر از مسیر فیلتراسیون خارج شده و شستشو می شود. برای شستشوی فیلتر ، جریان آب برعکس می شود تا آلوده کننده های فیلتر با منبسط شدن لایه از بین بروند. به طور معمول ، مواد لایه ای ماسه متراکم ، آنتراکیت یا خاک دیاتومه است. عمق و اندازه فیلتر به گونه ای طراحی شده است که فضای کافی برای انبساط بستر در هنگام شستشوی بک را فراهم کند. فیلترهای شنی توانایی تفکیک مواد معلق را تا قطر 50 میکرون دارند.کاربردهای اصلی فیلتراسیون:پیش تصفیه ی سیستم های roتراشه های فرآوری شیمیایی تهیه کنیدبرای تصفیه آب استخر شنا استفاده می شودتصفیه آب ، تصفیه فاضلاب و استخرهای ماهیویژگی های فیلتر شن و ماسه:بدنه فیلتر 5 برابر فشار به خوبی مقاومت می کند.سه لایه پوشش اپوکسی داخل بدنه و سطح خارجی بدنه فیلتر که با یک لایه ضد خوردگی و یک رنگ مناسب پوشانده شده است.مجهز به شیرهای بازدید بالا و پایینمجهز به شیر تسکین دهنده و فشار سنجمجهز به سیستم بک واش اتوماتیکفیلتر شنی موثر ترین سیستم برای حذف مواد جامد معلق از آب و پساب می باشد. برای تصفیه تکمیلی فاضلاب و بعد از تصفیه خانه فاضلاب از فیلتر شنی استفاده می شود تا ذرات معلق باقیمانده در پساب تصفیه شده را حذف نماید و TSS پساب تصفیه شده را به میزان چشمگیری کاهش دهد. آب پاکسازان .از سوی دیگر در تصفیه آب چاه و تصفیه آب دریا از فیلتر شنی به نوان تصفیه مقدماتی فاضلاب استفاده می شود به این صورت که آب چاه یا آب دریا ابتدا وارد فیلتر شنی می شود تا ذرات معلق و ذرات و شن و ... را از آب حذف کند تا آسیبی به ممبران های سیستم تصفیه آب وارد نکند.فیلتر شنی فاضلابمکانیزم حذف مواد معلق از جریان فاضلاب تصفیه شده به این صورت است که پساب تصفیه شده از یک بستر که شامل سیلیس، آنتراسیت، گارنت و کربن فعال می باشد بوسیله یک پمپ تحت فشار از این بستر عبور داده می شود که این بستر خود شامل سه لایه بندی می باشد که مواد معلق موجود در فاضلاب تصفیه شده را حذف می کند و پساب عاری از هرگونه مواد معلق می باشد.اجزای فیلتر شنی شامل بدنه فیلتر شنی، مدیا داخل آن که می توان شن، سیلیس، آنتراسیت، گارنت و پایپینگ فیلتر شنی برای کارکرد حالت عادی و همچنین بک واش فیلتر شنی، صفحه نازل، نازل های خروج آب تصفیه شده، فلنچ تخلیه مدیا داخل فیلتر شنی و همچنین تعویض نازل ها در صورت لزوم و لیفتینگ لاگ برای حمل و جابجایی فیلتر شنی را می توان به عنوان اجزای یک فیلتر شنی و یا فیلتر کربنی نام برد.بک واش فیلتر شنیمدتی پس از کارکرد فیلتر شنی شاهد افت فشار و هچنین کاهش راندمان حذف مواد معلق از فیلتر شنی خواهید شد. جهت رفع این موضوع و بازگشت به حالت اولیه فیلتر شنی و افزایش راندمان حذف مواد معلق و همچنین رفع افت فشار حاصل در فیلتر شنی می بایست که فیلتر شنی بک واش شود. زمان انجام عملیات بک واش به عوامل بسیاری بستگی دارد و نمی توان یک بازه ثابت را برای آن تعریف نمود. برای مثال کیفیت آب تصفیه شده و راندمان تصفیه خانه و همچنین عملکرد درست تصفیه خانه بر روی این زمان تاثیرگزار است. باری بک واش فیلتر شنی هم از جریان معکوس آب و همچنین از جریان هوا برای شستشو و بک واش فیلتر شنی استفاده می شود.فیلتر شنی در چه مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟پیش تصفیه در سیستم های تصفیه آبتصفیه تکمیلی در سیستم های تصفیه فاضلابحذف مواد لخته شده در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتیاستخر های پرورش ماهیحذف مواد معلق مخازن آب آبیاری قطره جهت جلوگیری از گرفتگی نازل هافرآيند فيلتراسيون به عنوان يكي از مهمترين و شناخته شده ترين روش ها در تصفيه و زلال سازي آب و پساب كاربرد دارد. اساس كار صافي ها، تصفيه فيزيكي آب با به دام انداختن ذرات معلق در لايه هاي بستر فيلتر مي باشد. آبي كه مي بايست تصفيه شود، از قسمت فوقاني دستگاه وارد و پس از عبور از لايه هاي بستر صافي و انجام فرآيند زلال سازي، از قسمت زيرين فيلتر خارج مي شود. مخازن فيلترهاي تحت فشار از ورق فولادي به ضخامت مناسب ساخته شده و با پوشش هاي ضدخوردگي از نوع اپوكسي، رنگ آميزي مي شوند.آب پاکسازان براي آب ها و پساب هاي خورنده و در كاربردهاي خاص بدنه صافي ها از جنس فايبرگلاس و يا استنلس استيل عرضه مي گردد. هر فيلتر داراي شبكه لوله كشي به همراه اتصالات و شير آلات براي آب ورودي، خروجي، شستشوي معكوس، تخليه هوا، فشارسنج و دريچه هاي بازديد جهت دسترسي به داخل فيلتر مي باشد.جمع ذرات معلق در بستر صافي، عامل افزايش افت فشار آب طي عبور از صافي مي باشد. هرگاه افت فشار بيش از حد معين شد، صافي از مسير تصفيه خارج و شستشو مي شود. براي شستشوي صافي جرِيان آب معکوس مي گردد، تا ضمن منبسط شدن بستر آلودگي هاي صافي زدوده گردد. به طور معمول جنس بستر صافيهاي تحت فشار شن، آنتراسيت و يا خاک دياتومه مي باشد. عمق و اندازه صافی به گونه ای طراحی می شود که در هنگام شتسشو معکوس فضای کافی برای انبساط بستر وجود داشته باشد فیلترهای شنی قابلیت جداسازی مواد معلق تا قطر50 میکرون را دارا می باشد.مطالب مرتبط :فیلتر شنی جکوزی - عکس فیلتر شنی - عملکرد فیلتر شنی - فیلتر شنی عمودی - فیلتر شنی فشاری