فن کویل چگونه کار می کند؟

سیستم های یونیت فن کویلفن کول ها چه هستند؟واحد فن کویل (FCU) شامل یک فن است که هوا را در فضایی به داخل واحد می کشد و سپس آن را روی کویل خنک کننده یا گرمایش می دمد. هوا از فن کویل سردتر یا گرمتر از قبل خارج می شود. آنها در برخی از ساختمان‌های اداری و مراکز خرید استفاده می‌شوند و معمولاً در جایی که فضاهای کوچک متعددی وجود دارد که نیاز به کنترل فردی دارند، مشخص می‌شوند. به طور معمول یک فن کویل منفرد فقط تا 150 متر مربع خدمات می دهد، بنابراین می تواند ده ها یا حتی صدها در یک ساختمان وجود داشته باشد. با این حال، فن کویل معمولاً به عنوان مکمل ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند که سایر سیستم های HVAC بیشتر تهویه مطبوع را برای آن ها فراهم می کنند.فن کویل ها عموماً دارای یک کویل آب سرد برای خنک کردن و یک کویل آب گرم برای گرمایش یا یک عنصر گرمایش الکتریکی هستند. آب سرد از یک چیلر واقع در کارخانه مرکزی تامین می شود و آب گرم یک دیگ بخار را تشکیل می دهد.هر فن کویل با مقدار کمی هوای بیرون برای اطمینان از تهویه کافی ارائه می شود.مزایا و معایبانعطاف پذیری بالا از نظر تقسیم بندی و بازآرایی فضا.برای فضاهای پلان باز مناسب نیست، زیرا واحدهای مجاور می توانند در تضاد عمل کنندبه طور کلی توانایی استفاده از هوای بیرون را برای خنک‌سازی رایگان ندارد، که باعث می‌شود سیستم در سرمایش به‌ویژه در بهار و پاییز کارایی کمتری داشته باشد.دریچه های آب سرد و شیر آب گرم در سقف می توانند مشکل تعمیر و نگهداری باشندبهره وری انرژیسیستم های فن کویل فقط بازده متوسطی دارند اما اگر به خوبی نگهداری و راه اندازی شوند می توانند سطح کارایی خوبی را ایجاد کنند. آنها معمولاً به اندازه جایگزین های استاندارد مانند تهویه مطبوع با حجم متغیر، پرتوهای سرد و سیستم های جابجایی کارآمد نیستند.هزینه هافن کویل به طور قابل توجهی بر هزینه های جاری تأثیر می گذارد. سیستم‌های قدیمی‌تر معمولاً دارای نرخ‌های بالاتر خرابی کنترل‌کننده دما، عملکرد ضعیف دریچه‌ها و کارخانه مرکزی ناکارآمد هستند که همگی می‌توانند هزینه‌ها را افزایش دهند.مانند همه سیستم ها، کارایی با مدیریت خوب و راه اندازی بهبود می یابد، به ویژه در رابطه با کالیبراسیون سنسورهای دما و نگهداری دریچه ها. یک سیستم مدیریت ساختمان (BMS) سطح بالاتری از کنترل را فراهم می کند و اگر به خوبی مدیریت شود به کاهش هزینه های جاری کمک می کند.بهسازی / فرصت های بهبود زمینه هااصلی برای بهبود سیستم های فن کویل عبارتند از:بررسی و بهینه سازی کنترل دمای منطقه برای فن کویل.راه اندازی مجدد و نگهداری تعادل جریان آب سرد و آب گرم و عملکرد شیر.ارتقاء کنترل برای دیگهای بخار، چیلرها و پمپ های مرتبطارتقاء کارخانه چیلر. چیلرها دارای طول عمر 15 تا 20 سال هستند، اگرچه معمولاً قبل از پایان عمر عملیاتی آنها از نظر کارایی جایگزین شده اند. تعویض چیلرها بهتر است در فصل زمستان انجام شود.ارتقاء فن کویل ها فن کویل های قدیمی را می توان با واحدهای مدرنی که ساکت تر، کارآمدتر انرژی و قابل اعتمادتر هستند جایگزین کرد.بهبودهای کنترلی را می توان با مستاجرین در محل اجرا کردساختمان های قابل اجرافن کویل ها به عنوان یک سیستم HVAC ثانویه در اکثر انواع ساختمان ها یافت می شوند، اما کمتر به عنوان یک نوع سیستم HVAC اولیه، به جز در مراکز خرید و دفاتر کوچکتر رایج هستند.مفاهیم صفحه کففن کویل ها معمولاً روی سقف نصب می شوند و بنابراین فضای کف را اشغال نمی کنند. موقعیت فن کویل های موجود ممکن است بر تقسیم بندی فضا تأثیر منفی بگذارد. با این حال، واحدها را می توان جابجا کرد و/یا تکمیل کرد تا پیکربندی های مختلف فضای طبقه را در خود جای دهد.کنترل دما / راحتی سرنشینفن کویل ها معمولاً به دلیل صدای فن، راه حلی با درجه پایین تر برای تهویه مطبوع اداری در نظر گرفته می شوند. آنها می توانند کنترل خوبی را در صورت نگهداری خوب ارائه دهند، اما اندازه منطقه کوچک و تعداد قطعات زیاد اغلب منجر به ناراحتی سرنشینان می شود.پیامدهای تعمیر و نگهداریفن کویل ها برای کارکردن ساده هستند و نگهداری آنها نسبتاً ساده است، اما اجزایی که به بیشترین تعمیر و نگهداری نیاز دارند - کنترل کننده های دما و شیرها - در فضای اشغال شده هستند و بنابراین تعمیر و نگهداری می تواند مزاحم باشد.شناسایییک فن کویل معمولاً در حفره بالای سقف نصب می شود. قسمت های قابل مشاهده یا یک جفت مشبک تامین و استخراج یا یک کاست سقفی خواهد بود. قن کویل ها همچنین ممکن است بر روی دیوار، روی زمین یا گاهی اوقات در فضای خالی کف نصب شده باشند.کارکنان تعمیر و نگهداری یا عملیاتی قادر خواهند بود راهنمایی کنند که آیا یک ساختمان از فن کویل استفاده می کند یا خیر.برای خرید بهترین فن کویل های بازار در انواع دیواری، تو کار و سقفی می توانید به فروشگاه شوفاژ ایران مراجعه کنید.سوالاتی که باید پرسیدگرمایش برقی است یا از طریق آب گرم؟معمولا برقی استآیا سیستم مدیریت ساختمان (BMS) وجود دارد؟بله وجود داردآیا سیستم به طور منظم (حداقل سالانه) نگهداری می شود و به صورت فصلی راه اندازی می شود؟دستگاه هر فصل باید رفرش و سرویس شود.فیلترها هر چند وقت یکبار تمیز می شوند؟فیلتر ها هر 3 ماه یا 6 ماه بسته به نوع فیلتر