سختی گیر رزینی

سختی گیر (water softener) دستگاهی است که برای حذف سختی کل آب شامل کلسیم ، منیزیم و برخی کاتیونهای فلزی موجود درون آب سخت استفاده میشود. سختی گیر رزینی با فراهم نمودن محیطی مساعد درون بدنه ای تحت فشار فلزی (گالوانیزه) یا فایبرگلاس (frp) زمینه تبادل یونی را فراهم می نماید.با استفاده از این دستگاه آبی نرم در اختیار صنایع مختلف شامل صنایع غذایی ، نساجی و رنگرزی ، چرم سازی ، شستشو ، دستگاه های حرارتی و برودتی ، ساخت بتن و …. قرار داده میشود. آب نرم خروجی از دستگاه سختی گیر دارای مزایای بسیاری از جمله طولانی شده عمر لوله کشی ساختمان ، کف کردن بیشتر تمیزکننده ها و صابونمنظور از سختی آب چیستوجود املاح ناخالص در آب همچون کلسیم و منیزیم که سبب افزایش سختی آب می شود را سختی آب می گویند. مقدار زیاد این یون ها برای مصرف صنعتی و آشامیدنی مناسب نمی باشد. معمولا” بیشتر از ۸۰% آب های موجود در طبیعت دارای سختی می باشند. در تجهیزات سرمایشی و گرمایشی همچون برجهای خنک کن,دیگ های بخار و آبگرم,پکیج های دیواری ,رادیاتورهای آبگرم وجود بالای کلسیم و منیزیم سبب تشکیل رسوب و افت فشار آب و کاهش دمای آب می شود و با گذر زمان باعث تخریب و صدمات زیان باری به تاسیسات مربوطه می شود. سختی آب بالا در آب آشامیدنی مسبب اصلی طعم خاص و امراض گوناگون می شود. استاندارد سختی آب آشامیدنی مطابق با استاندارد بین المللی WHO به میزان حدود ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر بر حسب CACO3 مشخص شده است که با دستگاه سختی گیر می توان به آن دست پیدا کردپارامترهای طراحی دستگاه سختی گیر رزینیمقدار گذر آب از دستگاه سختی گیرظرفیت مقدار رزینآنیونی یا کاتیونی بودن رزینزمان سیکل شست شو و احیا سیستممحاسبه حجم رزین سختی گیر آببا در نظر گرفتن مقدار رزین ابعاد کلی سختی گیر همچون (ارتفاع و قطر ) محاسبه می گردد. جهت بدست آوردن حجم رزین نیاز به داشتن مصرف آب تولید,سختی آب,زمان بین دو احیا و همچنین شستشوی سریع می باشد.مشکلات ناشی عدم استفاده از دستگاه سختی گیرتشکیل رسوب در دیگهای بخار و آبگرمتشکیل رسوب بر روی مبدل های گرمایشی و سرمایشیمات شدن رنگ در صنایع رنگرزی و نساجیایجاد رسوب بر روی دوش حمام و شیرها آبایجاد لک پس از شستشوی البسهمصرف بالای انژری در سیستم گرمایشی به دلیل تشکیل رسوبساخت دستگاه سختی گیر رزینیستون اصلی دستگاه مطابق با سفارش با ورق فولای ST37 با پوشش اپوکسی یا ورق گالوانیزه ساخته می شوند.تجهیزات لوله کشی در ساخت سختی گیر رزینی بر حسب دبی خروجی و توسط شیرهای سلوولو نیمه اتوماتیک یا بصورت تمام اتوماتیک ساخته می شود.شیر سلولو سختی گیر دارای سه حالت سرویس/بگواش/مکش نمک نیمه اتوماتیک می باشدشیرهای سختی گیر تمام اتوماتیک کلیه مراحل/ سرویس / بگواش / مکش نمک / پرکن مخزن نمک را به صورت انجام می دهد و همچنین قابلیت تنظیم تمامی این آیتم ها را به صورت دستی را هم دارا می باشد.مراحل نصب سختی گیر رزینیپس از زیر سازی دستگاه سختی گیر را بصورت تراز قرار دهیدنصب لوله های ورودی خروجی و بگواش به شبکه طبق توضیحاتورودی آب خام در پشت دستگاه با نشان (INLET) وصل شودخروجی آب تصفیه شده (OUT)در قسمت راست شیر وصل شودخروجی فاضلاب دستگاه سختی گیر رزینی (DERAIN) سمت چپ شیر به فاضلاب موتورخانه وصل شود.ورودی نمک (BRINE)در پشت شیر در کنار مسیر ورودی به وسیله یک شیر به مخزن نمک وصل شود.۵ سانت روی نازل های آب جمع کن با سیلیس سایز ۱ میلیمتر جهت جلوگیری از گرفتگی نازل ریخته شود.شارژ ستون سختی گیر تبادل یونی با ریختن رزین به ظرفیت ۳/۲مخزنراه اندازی سختی گیر رزینی۱- اول شیر اهرم شیر سلوولو چند راهه را در حالت ۱ یا بگواش قرار دهید و شیر هواگیری را باز نگه دارید تا هوای موجود درون ستون سختی گیر خالی شود.۲- پس از خارج شدن آب زرد رنگ و شفاف شدن شیر هواگیری را بسته و شیر در حالت ۳ یا همان سرویس قرار دهید تا دستگاه آماده به کار شود.۳- بهترین فشار جهت کارکرد دستگاه سختی گیر بین ۲تا۴ بار می باشد. که به وسیله فشارسنج بالای مخزن قابل مشاهده می باشد.روش احیای رزین سختی گیر (Water Softner)هنگام انتخاب و محاسبه ظرفیت سختی گیر رزینی در زمان اشباع شدن رزین بستگی فراوانی دارد چرا که هر چقدر در هنگام انتخاب ظرفیت نکات اصولی رعایت شود زمان و وقت کمتری صرف احیای رزین سختی گیر می شود. هنگام لوله کشی دستگاه سختی گیر رزینی در ورودی سختی گیر و یک عدد شیر در خروجی سختی گیر هم جهت نمونه برداری نصب گردد. پس از نمونه برداری و افزایش سختی ورودی و خروجی دستگاه سختی گیر نیاز به احیای رزین با محلول آب نمک ۱۰% می باشد. پس از آن شیر اهرمی را در حالت ۱ بگواش به مدت ۵ دقیقه قرار دهید پس از آن اهرم را در حالت ۲ و شیر نمک را باز کرد تا مخزن نمک خالی شود. پس از آن شیر نمک بسته و تا زمانی که مزه شوری از فاضلاب از بین برد پس از آن دوباره به حالت ۳ سرویس سختی گیر قرار دهید.نکات مهم نگهداری سختی گیر رزینی۱- دمای محل دستگاه از ۴ درجه کمتر نشود .۲- از یخ زدگی و خشک شدن رزین جلوگیری شود .۳- رزین سختی گیر حتما با همراه با رطوبت باشد.۴- توجه بالا به زمان شستشو و احیا رزین.۵- بطور مداوم سختی ورودی خروجی آب کنترل شود .۶- اگر آب دارای املاح معلق می باشد قبل از سختی گیر فیلتر شنی تهویه شود.در ستون های سختی گیر تبادل یونی با شیر نیمه اتوماتیک دستی بهتر است یک کنتور جهت تعیین دبی آب خروجی و زمان بهتر احیا قرار گیرد. در شیرهای اتوماتیک به جهت داشتن قابلیت میزان گذر آب نیازی به نصب کنتور نمی باشد . https://arsesboiler.com/%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86%db%8c/