نصب و راه اندازی دیگ آب گرم

انواع دیگ آب گرمدیگ چدنی آب گرمدیگ های چدنی به روش ریخته گری به صورت پره ای در کارخانه تولید می شوند. شامل یک پره جلو، یک پره عقب و برحسب ظرفیت گرمایی تعدادی پره میانی هستند.آب بندی پره ها توسط قطعه ای به نام بوش که دو سر آن مخروطی شکل یا اورینگ است، انجام میشود. دیگ های چدنی به روش ریخته گری به صورت پره ای در کارخانه تولید می شوند. شامل یک پره جلو، یک پرعقب و برحسب ظرفیت گرمایی تعدادی پره میانی هستند. آب بندی پره ها توسط قطعه ای به نام بوش که دو سرآن مخروطی شکل است یا اورینگ انجام میشود.مزایا و محدودیت های دیگ های چدنیمزایای دیگ های چدنیعمر زیاد (مقاومت خوب دربرابر خوردگی)حمل و نقل آسان (پره ای بودن)قابلیت افزایش ظرفیت گرمایی (پره ای بودن)تعویض پره های شکسته به جای تعویض کل دیگ (پره ای بودن)محدودیت های دیگ های چدنیدقت در آب بند نمودن پره ها (فشار كار پایین)ساختمان دیگ های چدنیدیگ های چدنی با مقاومت مناسب در مقابل حرارت و خوردگی، طراحی و تولید م یگردند. همگون بودن جنس بدنه و مقاومت شیمیایی چدن در برابر خوردگی از یک سو سبب جلوگیری از تش یکل پیل شیمیایی (گالوانیک) و از سوی دیگر مقاومت مناسب در برابر پوسیدگی دارد. اینرسی گرمایی که در پره های این دیگ ها وجود دارد عامل دیگر انتخاب این نوع دیگ ها هستند. دیگ های چدنی را معمولاً برای تحمل فشار تا 5 آتمسفر با ظرفیت های گرمایی مختلف می سازند. در بعضی از دیگ ها سطح داخلی اتاقک احتراق به صورت پره ای است تا سطح تماس آن افزایش یافته و در نتیجه تبادل گرمای بیشتری صورت می گیرد. ابعاد فونداسیون دیگ چدنیبرای عملکرد مناسب دیگ ها و تجهیزات وابسته باید فضای کافی را در موتورخانه به آن اختصاص داد. این فضا برای دسترسی راحت به تمامی سطح دیگ، دودکش، شیر فلکه ها و نشان دهنده ها و کنترلک ننده ها و همچنین برای تعمیرات، لازم و ضروری است. ابعاد فونداسیون دیگ متناسب با اندازه و ظرفیت گرمایی دیگ مطابق شکل ارائه شده معمولاً از جنس بتن مسلح ساخته شده تا وزن دیگ و آب موجود در داخل آن را تحمل نماید.فواصل مورد نیاز برای نصب دیگجهت نصب دیگ در موتورخانه بهتر است از فواصل پیشنهادی تصویر زیر استفاده نمایید:W1: حداقل 30 سانتی مترW2: طول مشعل (A) + ده سانتی متر (حداقل 110 سانتی متر)W3: طول دیگ + 110 سانتی مترW4: نصف طول دیگ + 50 سانتی مترساختار پره جلویی دیگ به گونه ای است که این اجازه را می دهد که درب در سمت راست یا چپ دیگ مونتاژ گردد و روی محل نصب خود به صورت لولایی و بازشو قرار گیرد. این عملکرد در درب دیگ به شما اجازه می دهد که اتاق احتراق را به صورت دوره ای از ضایعات احتراق تمیز نمایید.فونداسیون مورد نیاز جهت نصب دیگمحل نصب دیگ باید علاوه بر تراز بودن، قوی و مستحکم باشد و بهتر است حداقل 10 سانتی متر از کف موتورخانه بالاتر باشد. بتون زیر دیگ بایستی مسلح بوده و مقاومت کافی در برابر وزن و ارتعاشات دستگاه را داشته باشد.برای هر ديگ شركت سازنده يک ابعاد فونداسيون پيشنهادی دارد و چنانچه ديگ ما 400 باشد از جدول زیر ابعاد را به دست می آوريم.جمع کردن دیگ چدنیهر دیگ چدنی دارای یک پره جلو (مشعل)، پره عقب (دود) و تعدادی پره مشابه در وسط می باشد که با کم و زیاد کردن تعداد پره های وسط می توان ظرفیت گرمایی دیگ را کاهش یا افزایش داد. این پره ها به صورتی هستند که وقتی کنار هم قرار بگیرند، فضای خالی برای احتراق سوخت و عبور شعله آتش به وجود بیاید. قسمت هایی از پره ها که در معرض برخورد آتش هستند توسط آستر نسوز یا آجر نسوز و ملات خاک پوشیده میشوند. برای نصب مشعل و خروج دودهای حاصل از احتراق، حفر ههایی به ترتیب در پره های جلو و عقب دیگ تعبیه می شوند و نیز سوراخ هایی برای اتصال لوله های رفت و برگشت آب، شیر اطمینان، فشارسنج، دماسنج و ترموستات ایجاد گردیده است.مراحل جمع كردن ديگ چدنیمراحل کارشرح عملیاتتصویر عملیات1طول شیار را چسب مخصوصیا خمیر نسوز میزنیم و روی آننخ نسوز را با ضربه چکشلاستیکی جا بزنید.2بوش را به سرنج آغشته ودرمحل خود قرار می دهیم و پرهبعدی را در راستای پره اولحرکت می دهیم تا به همنزدیک شوند.3با استفاده از چکش لاستیکیضرباتی را به پره وسط واردمی نما یید تا به صورت موازیو یکنواخت به هم نزدیک شوند.4فرایند فوق تا نصب پره جلوادامه میی ابد و سپس بااستفاده از دو دیگ جمعکنو اعمال نیروی مناسب فاصلهپره ها کاهش یافته و بوشبه صورت کامل جا بیفتد5با توجه به اینکه تعداد پره هابیش از 5 پره است بایستیپس از نصب 4 پره اولیه بااستفاده از دیگ جمعکننسبت به جمع کردن مرحلهاول اقدام شود.6فرایند مونتاژ پره ها تا تکمیلدیگ ادامه یابد.7پس از اطمینان از جمع شدنکامل دیگ میله مهارها را درمحل خود قرار داده و پس ازقرار دادن مهره های آن نسبتبه سفت کردن یکنواخت آنهااقدام نمایید. توجه کنید کهقبل از سفت کردن میلهمهارها، دیگ جمعکن رابه اندازه نیم دور شل نمایید.8در داخل برخی دیگ هاشیلد نسوز (سپرگرمايی)قرار می گیرد. بعد از اطمیناناز درست قرار گرفتن پره هادر محل خود، میل مهار هارا سفت میکنند و دیگجمعکن را خارج میکنند9بعد از اتمام نصب پره ها اقدامبه نصب فلنج های لوله هایورودی و خروجی و فلنج هایکور دیگ نما ییددرصورتی که بوش ها به درستی در محل خود قرار نگیرند هنگام جمع کردن به مشکل برخورد میکنید و سبب نشت آب دیگ می شود.دیگ فولادی آب گرمدیگ های فولادی با توجه به ظرفیت گرمایی مورد نظر به صورت مجموعه یکپارچه هستند.صرف نظر از ظرفیت، ابعاد و فشار کار بر حسب نوع کاربری به دو نوع فایر تیوب (شعله داخل لوله ها و سیال گرم شونده در خارج از لوله ها) و یا به صورت واتر تیوب (اب داخل لوله ها و شعله اطراف لوله) ساخته میشوند.اساس کار این دو نوع دیگ درشکل های زیر نشان داده شده است:ساختمان دیگ های فولادیدیگ های فولادی یک پارچه می سازند و به موتورخانه منتقل می شوند. لذا فضای مورد نیاز برای ورود به موتورخانه باید پیش بینی شود.همچنین برای آشنایی با اجزای مختلف تشکیل دهنده دیگ های آب گرم از این لینک بازدید نمایید.