سیستم های تصفیه آب

سیستم های تصفیه آب WPS-1200 برای اتوکلاو ایرانی شرکت سلامت صنعت بوعلی?Consolidated دو سیستم آب را به عنوان بخشی از خط WPS-1200 ارائه می دهد. سیستم تصفیه آب اسمز معکوس WPS-1200-RO آب درجه آزمایشگاهی نوع IV را برای دستگاه های استریل کننده بخار و واشر ظروف شیشه ای با استاندارد ASTM D1193-06 تولید می کند. این سیستم قوی شامل یک ماژول RO و یک مخزن مخزن است. هر ماژول از دو فیلتر پیش تصفیه و یک فیلتر اسمز معکوس تشکیل شده است. فیلترهای پیش تصفیه ذرات بزرگتر از 5 میکرون، کلر آزاد، کلرامین ها و سایر صفات نامطلوب را حذف می کنند. فیلتر غشایی اسمز معکوس بیش از 90 درصد یون های معدنی، سختی و جامدات محلول و همچنین سایر ذرات و میکروارگانیسم ها را حذف می کند.در صورت نیاز به آب دیونیزه شده، سیستم WPS-1200-DI از فیلتراسیون اضافی برای تولید آب دیونیزه (مقاومت بیش از 1 مگا اهم× سانتی متر) برای بخار تمیز یا سایر کاربردهای با خلوص بالا استفاده می کند.مزایای WP-1200عمر و عملکرد تجهیزات را با حذف حداقل 90 درصد از مواد جامد محلول که باعث ایجاد رسوب می شوند، بهبود می بخشد.به طور خاص برای اتوکلاو و ماشین لباسشویی شیشه ای طراحی شده است.کاهش تجمع رسوب به افزایش زمان کارکرد و همچنین کاهش هزینه های نگهداری و انرژی منجر می شود.طراحی شده برای نگهداری بسیار کم و آسان برای استفاده با هزینه مالکیت کم.سیستم شامل یک مخزن ذخیره سازی تحت فشار است.مخزن روی زمین است و می توان آن را از راه دور نصب کرد.ساخت کامپوزیت 100٪ بدون درز با آستر داخلی پلی اتیلن با دوام و چگالی بالا.ویژگی های WP-1200فیلترها دارای طراحی ویژه تغییر سریع 1/4 دور هستند که امکان تعویض ساده، سریع و تمیز فیلتر را فراهم می کند. فیلترها را می توان به راحتی در عرض چند دقیقه بدون استفاده از ابزار یا نیاز به تماس سرویس تغییر داد.طراحی انعطاف پذیر اجازه می دهد تا سیستم به طور یکپارچه به دستگاه ضدعفونی کننده یا روی دیوار مجاور نصب شود.ذخیره سازی تحت فشار اجازه می دهد تا از آب تصفیه شده برای مصارف عمومی آزمایشگاهی استفاده شود.ایمنی محیط زیست؛ 100% بدون سربنشانگر رنگ روی فیلتر DI زمان تعویض فیلتر را نشان می دهد.چرا آب خود را تصفیه کنید →بسیاری از دستگاه های ضدعفونی کننده بخار از یک مولد بخار الکتریکی برای ایجاد بخار مورد نیاز استفاده می کنند. هنگامی که بخار ایجاد می شود، نمک ها و مواد معدنی از آب تغذیه باقی می ماند. اگر از آب لوله کشی سخت برای تولید بخار استفاده شود، با گذشت زمان این رسوبات معدنی تجمع یافته و عناصر گرمایش ژنراتور را می پوشانند و به طور مداوم عملکرد ژنراتور را کاهش می دهند تا زمانی که از کار بیفتد. سیستم های تصفیه آب Consolidated این آلاینده ها را حذف کرده و به اطمینان از حداکثر زمان کار کمک می کند.خلاصه ای درباره محصولاتوکلاو ایرانیمشخصات فنی مدل WPS-1200-RO مدل WPS-1200-DI کیفیت آب تولید نوع IV (ASTM D1193-06) DI > 1 مگا اهم سانتی متر کاربرد برای استریل کننده های بخار با ژنراتورهای بخار فولاد کربنی برای استریل کننده های بخار با مولد بخار فولاد ضد زنگ (یعنی بخار تمیز) اندازه دستگاه ضدعفونی کننده (حجمی) تا 42.4 فوت مکعب (1200 لیتر) تا 42.4 فوت مکعب (1200 لیتر) ابعاد 38 اینچ x 20.5 اینچ W x 8 اینچ D96.5 x 52.1 x 20.3 سانتی‌متر 38 اینچ ارتفاع x 30.5 اینچ W x 8 اینچ D96.5 x 77.5 x 20.3 سانتی‌متر ترخیص مورد نیاز برای برداشتن پوشش و دسترسی به سرویس، 6 اینچ (15.25 سانتی متر) را از همه طرف اضافه کنید. وزن عملیاتی (بدون احتساب مخزن ذخیره سازی) 40 پوند18 کیلوگرم 65 پوند30 کیلوگرم نرخ تولید روزانه* 350 gpd / 14.5 gph اسمی1325 lpd / 55.2 لیتر در ساعت 350 gpd / 14.5 gph اسمی1325 lpd / 55.2 لیتر در ساعت اندازه دستگاه ضدعفونی کننده (حجمی) تا 42.4 فوت مکعب(1200 لیتر) تا 42.4 فوت مکعب(1200 لیتر) تانک 0 0 ابعاد مخزن 37 - 57 اینچ H x 16 اینچ D 94 - 1 44.8 سانتی‌متر x 40.6 سانتی‌متر وزن مخزن (کاملا پر شده) ۱۱۰ تا ۲۱۰ پوند (۵۰ تا ۹۵ کیلوگرم) حجم مخزن 11 تا 22 گالن (42 تا 83 لیتر) اب – – اتصال ارائه شده توسط تسهیلات شیر توپی 1/2 اینچی NPT؛ 25 – 80 PSIG Dynamic; 1 GPM؛ 40-100 درجه فارنهایت (4.4-37.8 درجه سانتی گراد) اتصال تخلیه اتصال لوله OD 1/4 اینچ (0.64 سانتی متر)؛ تخلیه کف یا کف سینک، جریان گرانشی* دمای آب خوراک، کیفیت آب خوراک و سن فیلترها بر میزان تولید تأثیر می گذارد. آب ورودی باید الزامات کیفیت آب را برآورده کند.نیازهای تغذیه آب، ژنراتورهای بخار کربن-فولادجدول زیر نیازهای آب خوراک توصیه شده برای دیگ های فولادی استاندارد را نشان می دهد. اگر کیفیت آب با حداکثر شرایط ذکر شده در زیر مطابقت نداشته باشد، آب شما نیاز به تصفیه توسط WPS-1200-RO دارد. اگر از کیفیت آب تأسیسات خود مطمئن نیستید، لطفاً برای هماهنگی برای ارزیابی اولیه با Consolidated تماس بگیرید.نیازهای تغذیه آب، ژنراتورهای بخار فولاد کربنیمولد بخار فولاد کربنی (1) دستگاه وکیوم عمومی و خاموش کردن مشخصه شرایط توصیه شده حداکثر شرایط شرایط توصیه شده حداکثر شرایط دما [°F (°C)] همانطور که عرضه می شود 140 (60) 40-60 (4-16) 70 (21) سختی کل (میلی گرم در لیتر) 17 85 10-85 171 قلیاییت (mg/L) 50-180 350 50-180 350 کل جامدات محلول (mg/L) 50-150 250 50-200 500 pH 7.5-8.5 7.5-9.0 6.8-7.5 6.5-9.0 سیلیس کل (mg/L) 0.1-1.0 2.5 0.1-1.0 2.5 مقاومت (Ω•cm) (2) 2,000-6,000 26,000 2,000-26,000 500,000(1) ژنراتورهای فولادی ضد زنگ به آب دیونیزه با مقاومت ≥ 1MΩ•cm نیاز دارند.(2) اگر آب عرضه شده بیشتر از 26000 Ω•cm برای توصیه با Consolidated تماس بگیرید.نیازهای تغذیه آب، ژنراتورهای فولادی ضد زنگاتوکلاو ایرانیژنراتورهای فولادی زنگ نزن به آب دیونیزه شده > 1 مگا اهم• سانتی متر نیاز دارند.WPS-1200 Maintenanceبرای کنترل تشکیل رسوب و/یا رسوب به پیش تصفیه مناسب نیاز است (تعمیرات پیشگیرانه توصیه شده شامل تعویض کارتریج فیلتر قبل از تصفیه هر 6 ماه یکبار 2 است).کارتریج های RO را به طور منظم تعویض کنید (برنامه نگهداری پیشگیرانه 2-3 ساله توصیه می شود 2 ).