دانستنی های بیشتر در ارتباط با برج خنک کن

برج خنک کننده چگونه کار می کند؟پیش از هر چیزی باید بدانید که برج های خنک کننده برای خنک کردن حجم زیادی از آب و استخراج گرما از آب از طریق مکانیسم انتقال حرارت به نام تبخیر استفاده می شوند که یک فرآیند فیزیکی است که در آن بخش کوچکی از آب از حالت فیزیکی به حالت گازی می رسد. بخار و هوا به صورت گرما از آب انرژی می گیرند. یک برج خنک کننده از اجزای زیر تشکیل شده است:فن یا تیغه ها.سیستم توزیع آب و آب پاش.از بین برنده شبنم( قطره گیر )پرکننده یا اواپراتور.مخزن آب.کرکره ورودی.موتور و گیربکس.پکینگ.هر یک از اجزای برج خنک کننده عملکرد مهمی برای رسیدن به هدف خنک سازی آبی دارد، با این حال، کلید اصلی این فرآیند بر روی آب و تبخیر آن متمرکز است. این سیستم در زمانی عمل می کند که "آب از طریق سرریزها یا از طریق نازل ها از طریق گنبد به درون برج خنک کن وارد می شود تا آب را در بزرگترین منطقه ممکن برج خنک کن توزیع کند.خنک شدن آب در داخل برج خنک کننده زمانی اتفاق می افتد که آبی که از داخل یک برج می ریزد، در تماس مستقیم با جریان هوای مخالف یا متقاطع، با دمایی کمتر از دمای آب در تماس باشد، در این صورت آب با انتقال جرم سرد می شود. تبخیر باعث افزایش دما و رطوبت هوا و کاهش دمای آب می شود که با پر شدن و تماس کافی بین اقلیم جوی حاصل می شود. مقداری از آبی که تبخیر می شود گرمای بیشتری آزاد می کند، به همین دلیل است که می توانید بخار آب را در بالای برج های خنک کننده مشاهده کنید.دمیسترها یا قطره گیرها برای به دام انداختن قطرات آب برای کاهش از دست دادن حباب های مایع و شبنم ها استفاده می شوند. برای ایجاد جریان رو به بالا، برخی از برج های خنک کننده دارای پره ها یا یک فن در بالا هستند. این تیغه ها یک جریان هوا به سمت بالا به سمت داخل برج خنک کننده ایجاد می کنند.برج خنک کننده چگونه ساخته می شود؟یک برج خنک کن برای خنک کردن حجم زیادی از آب ساخته شد. این یک تجهیزات اقتصادی در مقایسه با سایر تجهیزات است، برج های خنک کننده به حل مشکلات دمایی در یک فضای معین کمک می کنند، ساخت این تجهیزات نیاز به دانستن چند متغیر دارد تا بتوان تجهیزات لازم را مطابق با نیاز کاربر ساخت. جهت ساخت برج خنک کن مورد نیاز مشتریان، متغیرهای لازم عبارتند از:شهری که در آن نصب خواهد شد.دمای آب در ورودی برج.دمای آب در خروجی برج.جریان آب.پس از شناخت این متغیرها به سراغ تولید برج خنک کننده لازم می رویم، مهم است که بدانیم اجزای آن و اینکه از چه ماده ای ساخته شده اند.قطعات و مصالح مورد استفاده در طراحی و تولید برج خنک کننده .برج های خنک کننده فایبرگلاس گروه صنعتی سازآب با رزین های پلی استر تقویت شده با فایبرگلاس، قطعات فلزی گالوانیزه گرم یا فولاد ضد زنگ و بست های فولادی ضد زنگ تولید می شوند. موادی که مقاومت بالایی در برابر شرایط سخت را تضمین می کنند. در ظرفیت های اسمی سرمایش از 15 تا 1300 تن موجود است و طیف وسیعی از نیازها در سیستم های تهویه مطبوع، فرآیندهای صنعتی و کاربردهای خاص را پوشش می دهد. ساختار مدولار آن امکان مونتاژ و حمل به محل کار، مونتاژ یا جداسازی را فراهم می کند. طراحی مخزن تعمیر و نگهداری را تسهیل می کند و از تجمع گل و لای در کف مخزن و تشتک جمع آوری آب جلوگیری می کند. نازل های توزیع آب با راندمان بالا، کل منطقه تبخیر برج را پوشش می دهند و از سطوح سر و صدا جلوگیری می کنند. فن های ایرفویل با راندمان بالا مصرف برق کم و سطح صدای کم را ارائه می دهند. دریچه های هوا با طراحی ویژه از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری می کنند و رشد جلبک ها را در آب کاهش می دهند. اواپراتورهای PVC و حذف کننده قطرات مقاومت بالایی در برابر عوامل شیمیایی ایجاد می کنند.برج خنک کننده آبی چیست؟برج های خنک کننده سیستم گرمایشی هستند که هدف آن کاهش دمای آب از طریق تماس آن با هوا است. کاهش دما نتیجه دو فرآیند همزمان است. ابتدا یک تبادل حرارتی ساده بین آب سرد و گرم وجود دارد. دوم، و مهمتر از همه، تبخیر مقداری از آب گرم است. گرمای تبخیر از این قسمت با کاهش گرمای محسوس بدنه اصلی آب و در نتیجه کاهش دمای آن تامین می شود. به زبان ساده، برج خنک کننده آب، سیستمی است که با تبخیر جریانی از آب که به دمای حباب هوای مرطوب نزدیک می شود، اتلاف گرما را از بین می برد. برج های خنک کننده آبی مفیدترین تجهیزات در صنعت برای دفع گرمای بالا با هزینه مناسب هستند. آب به طور کلی در دسترس، ارزان است و یک محیط عالی برای انتقال حرارت در محدوده دمایی معین فراهم می کند و انرژی الکتریکی کمتری نسبت به انرژی مورد استفاده در سیستم های تهویه مطبوع معمولی مصرف می کند. نگهداری از برج های خنک کننده آبی بسیار ساده است، اما برای برج و به خصوص برای منطقه ای که از آن استفاده می شود بسیار مهم است، بنابراین باید در نظر داشت که برای افزایش کارایی و طول عمر آن، شناخت ویژگی های آن مهم است. عملکردهای اصلی برج خنک کن آبی به شرح زیر است: برج ها هم در معرض آب گرم و هم آب سرد هستند، هوا گاهی کثیف، آلوده و حامل موجودات میکروبیولوژیکی است، شرایط رطوبتی که در برج ایجاد می شود بین مناطق خیلی گرم بسیار متفاوت است.در شرایط سرمای شدید و شرایط سخت و خشن دمایی ، مصالح برج باید بادوام و با کیفیت باشند، این امر باید توسط تولید کننده برج خنک کننده در نظر گرفته شود. خوشبختانه، بسیاری از این مشکلات را می توان با تکنیک های عملیاتی که مسئول تعمیر و نگهداری هستند، حل کرد، بنابراین مهم است که تعمیر و نگهداری را از عملیات جدا نکنید، زیرا این دو فرآیند به یکدیگر وابسته هستند و باید به طور دوره ای مورد بازبینی قرار گیرند. برای اطمینان از کارایی و طول عمر تجهیزات به درستی کار می کند.عدم تعادل دینامیکی فن های برج خنک کننده :در ادامه به یک مسئله فنی درباره برج خنک کننده می پردازیم. تعادل دینامیکی فن برج خنک کننده مهم می باشد. در حالت تعادل، اگر وزن هر دو طرف یکسان باشد، تعادل وجود دارد. به طور مشابه، باید توزیع وزن روتور را با توجه به محور چرخش آن تصور کرد. اگر وزن به طور مساوی توزیع نشود به آن عدم تعادل می گویند. عدم تعادل و بالانس فن برج خنک کن زمانی رخ می دهد که مرکز ثقل و چرخش بر هم منطبق نباشند و تحت تأثیر محیط و سرعت فن باعث ایجاد لرزش شوند.انواع عدم تعادل:ü استاتیکü در حال حاضرü پویاتشخیص وجود عدم تعادل در خارج از محدوده مجاز بسیار مهم است، زیرا باعث افزایش دامنه ارتعاش در ماشین های دوار می شود که متناسب با سرعت چرخش است. اگر نیرو زیاد باشد، می تواند عمر یاتاقان ها و/یا یاتاقان های هیدرودینامیکی را کاهش دهد که به نوبه خود می تواند منجر به ارتعاش اضافی شود. هنگامی که دو جسم نامتعادل بر روی یک جسم در حال چرخش عمل می کنند، نیروهای مزاحم آنها ظاهر می شود.دلایل عدم تعادل مکانیکی فن برج خنک کننده :اعوجاج مکانیکی یا حرارتی.خطاهای مونتاژاجزای غیر طبیعیخوردگی و سایش.اجزای شکستهتوازن نیروهایی که باعث اختلالات ارتعاشی می شوند را اصلاح یا کاهش می دهد. تنش‌های روی قاب یک مکانیسم یا یاتاقان‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی در طول یک چرخه عملیاتی کامل متفاوت باشد و باعث ایجاد ارتعاشاتی شود که می‌تواند به دامنه‌های اغلب خطرناک یعنی در محدوده‌های غیرقابل قبول برسد.دوام: محصولات نامتعادل = طول عمر کمتر.امنیت: ارتعاشات پیچ و مهره را تا زمان آزاد شدن اتصالات باز می کند. کلیدها و اتصالات الکتریکی ممکن است آسیب ببینند.نکته مهم این است که عدم تعادل پویا بر عملکرد تاثیر منفی می گذارد.نحوه انتخاب محل نصب برج خنک کننده :برای نصب برج خنک کننده باید در نظر داشت که این واحدها برای دستیابی به بهترین عملکرد خود به مقدار زیادی هوا نیاز دارند. برای تضمین عملکرد بهینه تجهیزات باید فضای کافی در اطراف برج ها در نظر گرفته شود. یکی از ملاحظات مهمی که در طراحی سیستم باید به آن توجه شود، قرار دادن برج خنک کننده به گونه ای است که گردش هوا به حداقل برسد. چرخش مجدد زمانی اتفاق می افتد که بخشی از هوای گرم و مرطوب تخلیه شده از برج خنک کننده برگردد و دوباره توسط ورودی هوای تازه برج مکیده شود. هنگام انجام این عملکرد، هوای گرم تخلیه شده اشباع شده و می تواند در دمای حباب (10 درجه و 15 درجه فارنهایت بالاتر از لامپ مرطوب محیط) باشد. به همین دلیل، هر مقدار چرخش مجدد، دمای حباب مرطوب هوای ورودی به برج را افزایش می دهد و ظرفیت تجهیزات کاهش می یابد. هدف این است که برج های خنک کننده را به گونه ای قرار دهیم که اجازه ورود هوای تازه به برج را بدون انسداد بدهد و اطمینان حاصل شود که گردش مجدد هوا به حداقل می رسد. گام اصلی برای دستیابی به این هدف، در نظر گرفتن تمام عواملی است که می تواند بر روند نصب یک برج خنک کننده تأثیر بگذارد . در طول فرآیند طراحی و تولید برج خنک کننده ، باید توجه ویژه ای به محدودیت فضاها، سازه های اطراف، تجهیزات موجود، نزدیکی به همسایگان، بادهای غالب، مسیرهای خط لوله و گسترش احتمالی سیستم در آینده شود. پس از جمع آوری این اطلاعات می توان از راهنمایی های موجود در این مقاله فنی برای تعیین بهترین مکان برای برج خنک کننده استفاده کرد. این اطلاعات فنی ارائه شده توسط مهندسین شرکت ما برای مهندسین طراحی و نصب به منظور ارائه معیارهای مناسب در هنگام تجزیه و تحلیل محل نصب برج خنک کننده و در نتیجه اجتناب از پدیده های ناخواسته که بر عملکرد برج تاثیر می گذارد، می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره برج خنک کننده به وب سایت سازآب مراجعه نمایید.