اجزای تشکیل دهنده ی یو پی اس

همانطور که از نام آن پیداست، یو پی اس برق ورودی را می گیرد و دو بار آن را تبدیل می کند تا در نهایت برق تجهیزات متصل را تامین کند. برق ورودی، یا توسط یک شرکت برق در محل یا ژنراتور، ابتدا از طریق یکسوساز UPS وارد می شود. یکسو کننده صفحه عریض برق AC عرضه شده را به برق DC تبدیل می کند.باتری داخلی شارژ شده و در حالت "آماده" برق دریافتی از باس DC نگهداری می شود. سپس برق DC به اینورتر داده می شود، برق DC به AC تبدیل می شود و سپس به تجهیزات الکتریکی متصل به UPS برای منبع تغذیه و همچنین حفاظت از توان پشتیبان عرضه می شود.اگر عیب یابی سیستم داخلی مشکلات UPS را تشخیص دهد، سوئیچ استاتیک مدار را می بندد، برق را از یکسو کننده، باتری و اینورتر قطع می کند و به تجهیزات متصل اجازه می دهد روشن بماند و کار کند.حال در اینجا می خواهیم با اجزای تشکیل دهنده ی یو پی اس های مختلف حتی یو پی اس های ماژولار آشنا شویم.یو پی اس ماژولاریکسو کنندهبرق ارائه شده توسط منبع تغذیه ابتدا وارد یکسو کننده یو پی اس می شود. یکسو کننده برق AC را به جریان مستقیم (DC) تبدیل می کند. این مبدل اجازه می دهد تا باتری داخلی (DC) شارژ شود. از آنجایی که یکسو کننده ورودی عریض است، نوسانات گسترده برق را بدون نیاز به درگیر کردن باتری‌های UPS در طول یک رویداد برق کنترل می‌کند. با شارژ شدن باتری، برق DC سپس به اینورتر می رود.یکسو کننده چندین عملکرد کلیدی را انجام می دهد. اولین مورد تبدیل برق ورودی از AC (جریان متناوب) به DC (جریان مستقیم). دومین نقش اصلی شارژ مجدد باتری ها است، در حالی که برق DC نیز به اینورتر می رسد.بسته به اندازه UPS، ماژول یکسو کننده ممکن است یک شارژر باتری را در خود جای دهد. در سیستم های منبع تغذیه اضطراری کوچکتر (یعنی کمتر از 3 کیلو ولت آمپر) غیر معمول نیست که یکسو کننده و شارژر باتری اجزای جداگانه باشند.یکسو کننده های UPS می توانند نوسانات ولتاژ ورودی گسترده ای را بپذیرند، به این معنی که سیستم می تواند اضافه بار یا نوسانات را بدون نیاز به درگیر شدن با باتری ها کنترل کند.معکوس کنندهدر مرحله نهایی پردازش برق، اینورتر UPS حالت جامد برق DC را یا از باس DC در حالت عادی یا باتری در هنگام قطع برق دریافت می کند و آن را به برق AC تبدیل می کند. در این زمان، توان نیز برای ارائه یک شکل موج سینوسی خالص برای خروجی نهایی به تجهیزات مورد نظر متصل به UPS شرطی می شود.در صورت بروز ایراد در سیستم یو پی اس، این قطعه محافظ می باشد. در صورت بروز خطا در یو پی اس، سوئیچ بای پس استاتیک به طور خودکار بار را به منبع تغذیه متصل می کند و یکسو کننده، باتری ها و اینورتر را دور می زند.نیاز به جابه‌جایی به منبع اصلی ایده‌آل نیست، زیرا برق معمولاً در یک UPS با تبدیل آنلاین دوگانه فیلتر یا تهویه نمی‌شود، اما این به تجهیزات اجازه می‌دهد در حین تعمیر یا تعویض یو پی اس به کار خود ادامه دهند.سوئیچ بای پس استاتیکیدر صورت از کار افتادن سیستم یو پی اس، سوئیچ بای پس استاتیک داخلی به طور خودکار مدار را می بندد و برق AC دریافتی را در اطراف یکسو کننده، باتری ها و اینورتر منحرف می کند تا به تامین برق مورد نیاز به طور مستقیم به تجهیزات شما ادامه دهد. در حالی که این برق ارائه شده مشروط نمی شود، این ویژگی همچنان به تامین برق برای تجهیزات مورد نظر ادامه می دهد و آنها را در حالت آنلاین نگه می دارد تا زمانی که می توان UPS را تعمیر یا تعویض کرد.باتریباتری های یک سیستم UPS برق اضطراری را در صورت قطع برق تامین می کنند. یک یکسو کننده یا یک شارژر جداگانه تضمین می کند که باتری ها همیشه شارژ می شوند.سیستم های باتری UPS حداقل یک بسته باتری دارند که تعداد باتری های مورد نیاز بسته به ولتاژ DC UPS دارد. باتری های یک رشته به صورت سری به هم متصل می شوند، بنابراین اگر یک باتری از کار بیفتد، کل رشته با مشکل مواجه می شود.برای سیستم های یو پی اس کوچکتر، باتری ها اغلب درون واحد هستند. در حالی که در راه حل های بزرگتر، باتری های UPS اغلب در کابینت های مستقل خود قرار می گیرند.UPS از باتری های VRLA قابل شارژ (Valve Regulated Lead Acid) استفاده می کند. باتری‌های VRLA در طول فرآیند شارژ، هیدروژن و اکسیژن را مجدداً ترکیب می‌کنند و میزان گازگرفتگی باتری را به شدت کاهش می‌دهند، همانطور که در سایر موارد شیمیایی مشاهده می‌شود. تهویه معمولی اتاق برای حذف هر گونه هیدروژن در حین کار کافی است، بنابراین تهویه خاصی لازم نیست. علاوه بر این، الکترولیت باتری ها در ژل تثبیت می شود و به آنها توانایی نصب در هر جهتی را می دهد و به عنوان غیر خطرناک، غیرقابل ریزش طبقه بندی می شوند و الزامات حمل و نقل هوایی (IATA) را برآورده می کننداجزای تشکیل دهنده ی یو پی اسسایر قطعات UPSبسته به اندازه و نوع یو پی اس، چندین قطعه رایج دیگر وجود دارد که ممکن است شامل یک فن یا خازن باشد.علاوه بر این، اجزایی مانند یک بای پس تعمیر و نگهداری خارجی وجود دارد که امکان حذف و/یا جایگزینی UPS را بدون وقفه در بار، سرکوبگرهای ولتاژ گذرا (TVSS) و نظارت مطابق با پروتکل مدیریت شبکه ساده (SNMP) فراهم می کند. او انجام می دهد. برنامه های کاربردی ارتباطی