با بانک خازنی آشنا شوید | همراه با مزایا و کاربردهای بانک خازنی | تسلاکالا

بانک خازن چیست؟به مجموعه‌ای از خازن‌های کنار یکدیگر قرار گرفته که به منظور اصلاح ضریب توان شبکه است را بانک خازنی می‌گویند و مجموعه‌ای که بتواند از طریق آن توان راکتیو را کنترل کرد تابلو بانک خازنی نام دارد. از بانک‌های خازنی معمولا در شبکه‌های انتقال انرژی، در پست‌های سوئیچینگ، شبکه توزیع و مراکز صنعتی و … استفاده می‌شود. کار بانک خازنی ذخیره و هموارسازی سطح انرژی الکتریکی است. یک بانک خازنی ، گروهی از چندین خازن می‌باشد که ممکن است به صورت سری یا موازی به یکدیگر متصل شوند و مانند یک خازن جداگانه، از آن برای ذخیره انرژی الکتریکی و تنظیم جریان انرژی استفاده می‌شود.کاربرد تابلو بانک خازن:تابلوهای بانک خازنی برای جبران توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت در شبکه‌های توزیع فشارضعیف استفاده می‌شوند.بانک‌های خازنی ذخیره و هموارسازی سطح انرژی الکتریکی است. یک بانک خازن گروهی از چندین خازن است که ممکن است به صورت سری یا موازی به یکدیگر متصل شوند و مانند یک خازن جداگانه، از آن برای ذخیره انرژی الکتریکی و تنظیم جریان انرژی استفاده می‌شود وهمچنین مجهز به یک رگولاتور (کنترل کننده) ضریب قدرت هستند. این رگولاتور مقادیر شکل موج ولتاژ و جریان و اختلاف زمانی آن‌ها را اندازه گیری کرده و خازن مورد نیاز را تعیین و وارد شبکه می‌نماید.موارد کاربرد تابلو‌های بانک خازنی اتوماتیک در کارخانجات بزرگ و کوچک، مجتمع‌های اداری، تجاری، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و موارد مشابه مورد استفاده می‌باشد. تابلوهای بانک خازنی در توان‌های راکتیو مختلف و بنابه نیاز مشتریان طراحی وساخته‌ می‌شوند. لازم به ذکر است که بانک‌های خازنی اتوماتیک رایج‌ترین و کاربردی‌ترین وسیله جهت اصلاح ضریب توان شبکه می‌باشند.اجزای بانک خازنی:بانک خازنی با توجه به نوع و کاربردش اجزای متفاوتی دارد ، این اجزا عبارت‌اند از :خازن سه فازرگولاتور هوشمندکنتاکتور خازنیکلید فیوزمقاومت تخلیهماژول تریستورفیلترهای هارمونیکاجزای بانک خازنیدلایل استفاده از بانک خازن:جبران افت ولتاژ، تنظیم ولتاژ و ثابت نگه داشتن آن به دلیل جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه هااصلاح ضریب توان که باعث کاهش خسارات و صرفه جویی در مصرف برق می شود.کاهش سطح مقطع سیم به دلیل کاهش مصرف توان راکتیوکاهش هزینه برق مصرفیمزایای بانک خازنی :با توجه به تعریفی که از بانک خازن خوانده‌ایم ، استفاده از تابلوهای بانک خازنی امری بهینه از نظر اقتصادی بوده و حتی میتوان گفت که نصب این تابلوها در محیط های صنعتی لازم و واجب است.حال به مزایای استفاده ازتابلوهای بانک خازنی آشنا می‌شویم :افزایش کارایی سیستم و دستگاه هاکاهش اندازه هادی و کابل که هزینه کوپر را کاهش می دهدافزایش توان موجود تلفات خطیاندازه مناسب ماشین های الکتریکی (ترانسفورماتور ، ژنراتور و غیره) مجازات ضریب توان کم را از شرکت تأمین برق برای صنایع عظیم مصرف برق بسیار مهمحذف کنید کیلووات ساعت کم (کیلو وات در ساعت)ذخیره در قبض برق استفاده بهتر از سیستم برقخطوط و ژنراتورها و غیره صرفه جویی در انرژی و همچنین درجه بندی و هزینه دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی کاهش می یابد.افت ولتاژ پایینو اما مزایای تابلوهای بانک خازنی به زبانی ساده :با پیشرفت تکنولوژی استفاده از ترانس ها، سیم پیچ ها و موتور ها رونق بسیار گرفته است.هر عنصری که از سیم پیچ تشکیل شده باشد علاوه بر قدرت اکتیو،قدرت راکتیو نیز مصرف میکند .وجود مصرف کننده هایی مثل انواع موتور ها ، پمپ های آب ، چک های مهتابی ، ترانس های لامپ ها و پرژکتور ها ، آسانسورها و … باعث افزایش مصرف قدرت راکتیو شده است .انرژی مصرف شده توسط این عناصر را میتوان با نصب خازن موازی در مدار جبران و خنثی کردراه اندازی و نصب بانک خازن:نصب و راه اندازی صحیح تجهیزات بانک خازن از اهمیت بالایی برخوردار است. و باید مراحل انجام این کار را با دقت و ترتیب خاصی انجام گیرد تا به نتیجه مورد نظر برسید. هرگونه اشتباه در فرایند نصب و راه اندازی ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.از موارد مهمی که در نصب بانک خازن باید بررسی کرد:کنترل محل نصبکنترل اتصال صحیح ترانس جریانتنظیم و راه اندازی رگولاتورتست نهایی و بهره برداریقبل از شروع راه اندازی باید به مسائل فنی و امنیتی توجه داشت.زیرا در تابلوها، ولتاژهای خطرناکی وجود دارد که تماس با آن می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را داشته باشد.به همین دلیل است که هنگام کار با بانک خازن باید آموزش دیده و به دست متخصص سپرده شود.اقداماتی که قبل از نصب بانک‌های خازن باید مورد بررسی قرار گیرد:برای اتصال بانک خازن به تاسیسات قدرتمند باید مسائلی که مربوط به قطع برق ، لاک کردن کلیدها،اتصال زمین و.... به همراه کسب مجوزها طبق قانون انجام شود.توجه داشته باشید تجهیزات باید دارای اتصال زمین باشند.از اتصال برق به تجهیزات آسیب دیده خودداری شود.هر گز تجهیزات نزدیک مایعات یا محیط های مرطوب این چنینی نصب نشوند.از باز بدن محفظه‌های تهویه اطمینان حاصل شود.نکات مربوط به راه اندازی بانک خازن باید توسط فرد متخصص و حرفه‌ای انجام گردد.نکات ضروری که درباره بانک خازن باید توجه کنید:هارمونیک‌ها امروزه در تمامی شبکه‌های برق دیده می‌شود. حتی مصرف کننده‌های ساده خانگی هم تا حدود 12 درصد حداقل هارمونیکی است.توجه داشته باشید چون خازن‌ها هم به شدت در برابر هارمونیک‌ها ضعیف و آسیب پذیرند و در صورت تجاور سطح هارمونیک از مجتاز می‌بایست از فیلترهای هارمونیکی استفاده کنیم.یکی دیگر از مسائلی که باید بدانیم این است که آیا به بانک خازنی نیاز داریم یا خیر؟به سه روش می‌توان ضریب توان مصرف‌کنندها را بررسی کنیم:به تفکیک هر مصرف کننده: که معمولا برای الکتروموتورها همچین کاری صورت می‌گیرد. چرا که در پلاک الکتروموتورها و در مشخصات فنی آن‌ها درج می‌گردد.استفاده از اطلاعاتی که در قبض برق مصرفی درج می‌گردد:که این امر هم مختص منازل و مجتمع‌های مسکونی دارای قبض‌های دیماندی و کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی کوچک می‌باشد.برداشت اطلاعات شبکه:‌ با استفاده از دستگاه پاور آنالایزر در یک بازه زمانی مشخص که دقیق‌ترین راه ممکن می‌باشد.سخن پایانی:همانطور که در این مقاله مطالعه کردید، استفاده از بانک خازنی کاربرد بسیاری دارد و از نظر اقتصادی بهینه می‌باشد. بانک‌های خازنی اتوماتیک پیش ساخته در سایت تسلاکالا موجود است و شما می‌توانید بنا به محیط کاری خود بانک‌های خازنی مد نظر خود را سفارش دهید. تیم پشتیبانی تسلاکالا ، آماده ارائه مشاوره فنی در زمینه طراحی و عیب‌یابی بانک‌های خازنی شما هست . برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.teslakala.com سر بزنید.