برج خنک کننده چیست ؟

برج خنک کننده چیست؟برج خنک کننده یک نوع مبدل انرژی می باشد که می تواند مقادیر زیادی آب را خنک کند. به تعبیری دیگر کولینگ تاور یا همان برج خنک کن یک دستگاه دفع گرما است که با خنک کردن سیال (معمولاً آب وروغن) تا دمای نزدیک به حباب مرطوب محیط به انگلیسی: Wet-bulb temperature ، اتلاف گرمای اضافی آب را به جو پخش و منتقل می کند. درواقع یک برج های خنک کننده از روش تبخیر آب برای حذف گرما از فرآیند و خنک کردن سیال استفاده می نمایدالبته این درمورد برج های مدار باز یا مرطوب می باشد و در برج خنک خشک می توان از طریق وزش باد در بین کویل های مدار بسته دمای آب را کاهش داد البته این خنک کار آب تا دمای خشک اتفاق می افتد. ومی توان گفت راندمان برج خنک کننده مدار بسته از برج مدار باز کمتر است.برج خنک کننده آذین تهویهبرج خنک کننده صنعتی :برج خنک کننده صنعتی به طور گسترده در زمینه های برق، نفت، مهندسی شیمی، کودهای شیمیایی، ذوب و غیره استفاده می شود. ظرفیت آب خنک کننده در این تجهیزات از 800 متر مکعب در ساعت تا 4000 متر مکعب در ساعت متغیر است. با توجه به درخواست مشتریان، می توان برج های کوچ کتر و حتی خیلی بزرگتر درابعاد وسیع وبصورت چند سلولی را تولید کرد.یکی از کاربردهای دیگر به غیر از صنایع استفاده ار برج خنک کن در تهویه مطبوع و چیلر است که در خیلی از مجتمع های تجاری و مسکونی برای سیستم تهویه وچیلر باید از یک دستگاه کولینگ واتر استفاده نمود که حتما شما سازهای مکعبی و گرد را که غالبا سفید رنگ هستند بر روی پشت بام ها دیده اید. این برج های خنک کن اکثرا از جنس فایبر گلاس و استراکچر فلزی ساخته می شوند.و با توجه به اقلیم ومنطقه جغرافیای بصورت مدار باز و مدار بسته می باشند . در ادامه توضیحی در مورد برج مدار باز و مداربسته خواهیم داد.خصوصیات برج خنک کننده فایبر گلاس :پوشش و حوضه آبپلی استر تقویت شده با فایبرگلاس (FRP) با رزین مقاوم در برابر آب و تشک فایبر گلاس با کیفیت برتر تولید می شود. با رطوبت خوب، ژل بالا، استحکام بالا، ژل روکش را با دستگاه روی قطعات FRP اسپری شده.فن و سیستم هوادهیتمام فن های برج خنک کننده با تیغه های گام قابل تنظیم برای بالانس بودن اعمال می شوند، پایدار و بی صدا عمل می کنند. مواد برای فن برج خنک کننده ABS، آلیاژ آلومینیوم برای استاندارد معمولی، مواد FRP یا فولاد ضد زنگ برای همه گزینه‌های شما موجود است. برج خنک‌کننده با ظرفیت کوچک از فن کم صدا کوبل مستقیم استفاده می‌کند. فن با ظرفیت بیشتر مجهز به کاهنده سرعت درایو تسمه یا جعبه دنده می باشد معمولا برج ها تا ظرفیت 10تن بصورت کوبل مستقیم با موتور 900دور می باشند که از پروانه پلی آمید فوق سبک بهره میبرند.فن برج خنک کننده آذین تهویهسیستم توزیع آب ( نازل و افشانک ها )استفاده از سر آبپاش دوار با ضریب بالا که از پلاستیک یا آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است می تواند فشار اصطکاک را کاهش دهد و آب را می توان به طور مساوی برای دستیابی به حداکثر عملکرد خنک کننده حرارتی توزیع کرد.البته این در برج های گرد می باشد ولی در کولینگ تاور مکعبی از نازلهای مخصوص برای پودر کردن آب در دستگاه استفاده می شود که راندمان را به حد قابل قبولی بالا می برد.قطعات برج خنک کننده آذین تهویهقطعات برج خنک کننده آذین تهویه- جهت سفارش 09194201355بسته بندی پر کننده برج خنک کننده( پکینگ مدیا)استفاده از PVC با کیفیت بالا و عملکرد بهبود یافته با مواد خوب، راندمان خنک کنندگی بالا و ضد خوردگی و UL V-0 است. سطح پر کردن برج خنک کننده موجدار است تا سطح پر شدن را افزایش دهد تا مطمئن شوید که پرکننده بدون گرفتگی است و بر مشکل کیفیت آب غلبه می کند. مواد ویژه برای گزینه در صورت دمای آب ورودی بالا.قاب یا استراکچر اصلی برج خنک کنندهچارچوب برج خنک کننده از فولاد گالوانیزه گرم (HDGS) یا FRP ساخته شده است تا برج خنک کننده را بدون زنگ زدگی، بادوام و عمر طولانی داشته باشد.تولید کننده کولینگ تاور انواع برج های خنک کننده مدار باز و مدار بستههمانطو رکه در بالا عنوان شد به طور کلی عملکرد برج خنک کن به دوصورت مدار باز یا مرطوب ومدار بسته یا خشک می باشد .برج خنک کننده مرطوب یا همان مدار باز دارا پرکن می باشد که مانند یا یک ساختار بسته با وسایل داخلی برای توزیع آب گرم تغذیه شده روی "پکینگ" است. پکینگ مدیا یا پرکن ها یک رابط آب و هوا بزرگ برای گرم شدن هوا و تبخیرآب ایجاد می کند. آب هنگام پایین آمدن از جاذبه در امتداد سطح خنک می شود و در تماس مستقیم با هوایی است که از روی آن عبور می کند. آب خنک شده در حوضچه ای از آب سرد زیر پکینگ جمع آوری می شود ، که در طول فرایند برای گرم شدن بیشتر پمپ می شود. هوای گرم و مملو از رطوبت ناشی از شارژ در نقطه ای به اندازه کافی دور از ورودی هوا به اتمسفر تخلیه می شود تا از کشیده شدن مجدد آن به برج خنک کننده جلوگیری کند. پکینگ ممکن است متشکل از سطوح مرطوب عمدتا عمودی باشد ، که روی آن یک لایه نازک آب رسوب می کند (پر شدن فیلم) یا چندین سطح سطحی ترکیبی.برج خنک کننده مدار بسته یا خشک با هوا تماس مستقیم ندارد و توسط مایع ، معمولاً آب یا مخلوط گلیکول خنک می شود. بر خلاف برج های خنک کننده مدار باز، برج خنک کننده مدار بسته دارای دو مدار سیال مجزا است. اولین مورد ، یک مدار خارجی است که در خارج از مدار دوم گردش می کند و مجموعه ای از لوله ها برای خنک سازی و گردش مجدد آب به این پروسه متصل شده اند. هوا از طریق آبشار در حال گردش به خارج لوله های گرم کشیده می شود و مانند یک برج خنک کننده باز سرمایش تبخیری ایجاد می کند. در حین کار ، گرما از مدار سیال داخلی در امتداد دیواره های لوله کویل ها ، به مدار خارجی و سپس با گرم کردن هوا و تبخیر مقداری از آب به اتمسفر جریان می یابد. بنابراین ، عملکرد برج های خنک کننده غیر مستقیم بسیار شبیه به یک برج خنک کننده باز است ، به استثنای یک مورد. سیال فرآیند سرد شده در یک مدار "بسته" قرار دارد و مستقیماً در معرض اتمسفر یا گردش آب خارجی قرار نمی گیرد.برج های خنک کننده همچنین با وسایلی که هوا به آنها منتقل می شود مشخص می شود. برج های خنک کننده مکانیکی از فن های قدرت محور برای کشیدن هوا به داخل برج استفاده می کنند. برج های خنک کننده طبیعی از شناوری هوای خروجی که در دودکش بلند می شود برای تهیه درفت استفاده می کنند. یک برج خنک کننده طبیعی با کمک فن، از درفت مکانیکی برای افزایش حرکت به سمت بالا استفاده می کند. بسیاری از برج های خنک کننده اولیه فقط برای ایجاد بادگیر به باد متکی بودند.کارگاه برج خنک کننده مکعبی