دیگ بخار

دیگ بخاردیگ بخار در اصطلاح انگلیسی بویلر boiler (به معنای جوشاننده)نامگذاری میشود. در .اقع وظیفه اصلی بویلر انتقال گرمای تولید شده مشعل به آب داخل مخزن و تبدیل آن به بخار است. تقریبا تمامی بخش های دیگ از فلزات ساخته میشوند. دیگ ها را بر اساس وجود آب در لوله یا اتش در لوله به انواع water tube و fire tube تقسیم میکنند، در ادامه به طور کامل به شرح و تفاوت این دو دیگ پرداخته ایم. همچنین بر اساس در انواع تک پاس ، دوپاس و سه پاس تولید میشوند که به طور مستقیم بر ظرفیت گرمایشی و راندمان دیگ تاثیر دارد. البته تولید دیگ های یک پاس به دلیل اتلاف انرژی سال هاست که منسوخ شده است. ظرفیت گرمایشی، اندازه، برند، نحوه عملکرد، استانداردها و تعداد پاس از عوامل مهم و تعیین کننده کیفیت دیگ بخار است. که در ادامه این مطلب از ترموتبرید به طور کامل نحوه عملکرد و نکات مهم در انتخاب دیگ را شرح داده ایم.کاربرد های دیگ بخاربیشترین کاربرد بویلر های تولید کننده بخار در صنایع و جهت ضدعفونی است. در صنایع غذایی از دیگ های تولید کننده بخار برای کنسرو کردن، خشک کردن، تخمیر و تقطیرو منجمد کردن کمک میگیرند. صنعت چاپ نیز یکی دیگر از کاربرد های این دستگاه است. تولید ایزوگام نیاز به قیر مایع و نگهداری دمای قیر در یک رنج عدید ثابت برای انجام فرایند پمپاژ است که با کمک دیگ بخار عملی میشود. در تولید لوازم ارایشی و صنعت دارسازی نیز تامین دمای 200 درجه با کمک بویلر صورت میگیرد. به طور کلی از دیگ های تولید کننده بخار در تولید پلاستیک، صنایع چوب و الوار، پاستوریزه کردن شیر، خشکشویی لباس، رنگ آمیزی پارچه و تمام صنایعی که نیاز به بخار آب یا دمای بالا دارند استفاده میشود.اجزای سازنده بویلر بخاراشنایی با اجزای سازنده بویلر تا حدود زیادی در خرید هوشمندانه و اطلاع دقیق از نحوه عملکرد به شما کمک خواهد کرد. به طور کلی اجزای سازنده دیگ در سه سیستم آب تغذیه، سیستم بخار و سوخت بکار گرفته میشوند.دی اریتور (Deaerator):به طور مستقیم بر طول عمر و کارکرد مفید دستگاه تاثیر مثبت میگذارد. دی اریتور با حذف ناخالصی ها و اکسیژن بخار از خورندگی لوله های داخلی میکاهد. کربن دی اکسید حل شده در آب واکنش می‌دهد و تولید اسید کربنیک می‌کند که باعث خوردگی بیشتر می‌شود. دی اریتورها را برای حذف کردن اکسیژن به میزان 7ppb در واحد جرم و کمتر، همچنین حذف کلی کربن دی اکسید طراحی میکنند.پمپ تغذیه آب (Feedwater Pump):برای پمپاز آب از لوله ها به داخل دیگ به کار گرفته میشود. این آب ای از لوله و یا از چگالش و میعان بخار های اضافی توسط پمپ های تغذیه مخصوص وارد بویلر میشود.اکونومایزر (Economizer):دستگاه مبدل حرارتی است که مایعات، عموما آب را گرم می کنند، اما به طور معمول این گرما بیشتر از نقطه جوش آن سیال نیست. اکولایزرها به دلیل اینکه از آنتالپی جریان های مایع استفاده میکند به این نام خوانده میشوند.اکونومایزر به دیگ بخار متصل میشود و با استفاده از گازهای خروجی دیگ بخار، برای از پیش گرم کردن آب سرد ورودی مورد استفاده قرار میگیرند و در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند.کندانسور (Condenser) یا چگالنده:وسیله ای در دیگ بخار است که فرآیند میعان در آن صورت می گیرد و وظیفه خنک‌سازی سیال عامل را به عهده دارد.مشعل (burner):مشعل با ترکیب سوخت و هوا، شعله ایمن جهت تبخیر اب میسازد. دریچه ورودی فلنچ مشعل باید با سایز لوله مشعل همخوانی داشته باشد. مشعل ها گازسوز، گازوییل سوزو دوگانه سوز هستند. ترموستات هنگامی که سیستم نیاز به تولید گرما داشته باشد، پیام‌ها را به صورت الکترونیکی به مشعل ارسال می‌کند. سپس، سوخت توسط مکانیزم فیلتر، از یک منبع بیرونی به مشعل متصل به دیگ بخار پمپ می‌شود. یک نازل روی مشعل، این سوخت را با روش اسپری ریز می‌کند و با هوا ترکیب میشود. پس از اشتعال ، برخورد شعله ها با سطوح تماس، سیال را گرم میکند و فرایند تبخیر اغاز میشود.ترموستات:ترموستات سیگنال جهت شروع یا توقف عملکرد را به دیگ ارسال میکند.منبع :فروشگاه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ترموتبرید