بررسی اچ ام آی دلـــــــــــــتا مدل dop-107bv

DOP107BVقبل از شروع، اگر با اچ ام ای دلتا مدل 107bv آشنایی ندارید می توانید کاتالوگ فارسی اچ ام ای دلتا dop-107bv را مطالعه نمایید.DOP-107BV:صفحه نمایش لمسی 7 اینچی دلتا DOP-107BV HMI صفحه نمایش رابط ماشین انسانی جایگزین DOP -B07S411 DOP-B07SS411 B07S410 (DOP-107BV)خرید و قیمت اچ ام ای دلتا مدل dop107bvمشخصات کلی 107BV7 اینچ (800*480) 65536 رنگ TFTسی پی یو Cortex-A8 800MHz256 مگابایت رمرام 256 مگابایت1 پورت COM / 1 پورت COM داخلیمیزبان USBسرویس گیرنده USBدارای گواهینامه CE/ULدمای عملیاتی: 0 ~ 50 ℃دمای ذخیره سازی: -20℃ ~ 60℃زمان فشار دادن: > 1000 هزار بارویژگی های DOP-107BV دو مدل DOP-107CV و DOP-107EV استاندارد HMI هستند.اچ ام ای استاندارد یعنی چی؟ یعنی مجهز به 2+ پورت COM است تا اکثر نیازهای مشتری را برآورده کند. نوع اترنت دار یک پورت اترنت برای اتصال سریع با سایر تجهیزات را ارائه می دهد.اساس اچ ام آی دارای عملکردهای اساسی و نصب آسان برای کاربردهای صنعتی است و همچنین دارای IP55 ضد آب می باشد.مدل: DOP-107BVصفحه نمایش: 7 اینچی TFT LCDوضوح (پیکسل): 800 x 480ام سی یو: ARM Cortex-A8 (800MHz)فلش رام (بایت): 256 مگابایترم (بایت): 256 مگابایترابط اترنت: نداردیو اس بی: 1 USB Slave نسخه 2.0 / 1 USB Host نسخه 2.0پورت COM سریالکام 2: RS-422 / RS-485آر تی سی : داخلیگواهینامه: CE / ULدرجه ضد آب: IP65 / NEMA4ولتاژ عملیاتی: DC24V (لطفا از منبع تغذیه ایزوله استفاده کنید)استقامت ولتاژ: AC500V به مدت 1 دقیقه بین ترمینال شارژ DC24V و پایانه های FG)باتری پشتیبان: باتری لیتیومی 3 ولت CR2032 x 1عمر باتری پشتیبان: به دمای استفاده شده و شرایط استفاده بستگی دارد، حدود 3 سال یا بیشتر در 25 درجه.اندازه DOP-107BVابعاد 107BV اقدامات احتیاطی عمومیاز شما برای خرید این محصول سپاسگزاریم. این برگه دستورالعمل اطلاعاتی در مورد DOP-100 ارائه می دهدسری HMI قبل از استفاده از این محصول، لطفاً این برگه دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید تا مطمئن شویداستفاده صحیح از محصول لطفاً این برگه را برای ارجاع سریع در هر زمان که نیاز است، در دسترس داشته باشید. لطفاً دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:- محصول را در مکانی سرپوشیده نصب کنید که عاری از بخار، گازهای خورنده و قابل اشتعال باشد.- لطفاً هنگام اتصال سیم ها به نمودار سیم کشی مراجعه کنید- مطمئن شوید که HMI شما به درستی زمین شده است. روش زمین باید مطابق با ملی باشداستاندارد برق (لطفاً به NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed. مراجعه کنید).- وقتی برق وصل است اچ ام ای را جدا نکنید یا سیم کشی را عوض نکنید-وقتی برق وصل است به منبع تغذیه دست نزنید، در غیر این صورت ممکن است باعث برق گرفتگی شود-هنگامی که HMI اعلان کم مصرف را نشان می دهد و نیاز به تعویض باتری دارد، لطفاً تماس بگیریدتوزیع کننده محلی یا مرکز خدمات مشتریان دلتا برای تعویض. را تغییر ندهید- روش تمیز کردن: لطفا از یک پارچه خشک برای تمیز کردن محصول استفاده کنید- این محصول باید در ارتفاع کمتر از 2000 متر استفاده شود.- در صورت استفاده از تجهیزات به نحوی که سازنده آن را مشخص نکرده است، حفاظت ارائه شده توسطتجهیزات ممکن است آسیب ببیند- برای تعمیر و نگهداری، لطفاً با Delta Electronics, Inc. آدرس: No.18, Xinglong Rd., تماس بگیرید.شهر تائویوان، تایوان تلفن: +886-3-3626301.اگر در حین کار سؤالی دارید، لطفاً با توزیع کنندگان محلی یا فروش دلتا ما تماس بگیریدنمایندگان محتوای این برگه دستورالعمل ممکن است بدون اطلاع قبلی اصلاح شود. لطفا مشورت کنیدتوزیع کنندگان ما یا آخرین نسخه را در وب سایت دلتا (http://www.delta.com.tw/ia) دانلود کنید. نصب و سیم کشیموارد احتیاط:- جهت نصب نادرست ممکن است منجر به اختلال عملکرد شود.-برای اطمینان از تهویه مناسب HMI، مطمئن شوید که فضای کافی بین HMI و اشیاء یا دیوارهای مجاور وجو داشته باشد.- این محصول باید روی کیس / پلت فرمی استفاده شود که مطابق با استاندارد نوع 4X (برایفقط استفاده در داخل ساختمان).- حداکثر ضخامت پانل برای نصب نباید بیشتر از 5 میلی متر باشد.می توانید DOP-107BV DOPSoft-User-Manual را از لینک فوق دانلود نمایید.موضوع: تنظیم ارتباط MODBUS RS-485 برای محصولات Detla1. توضیحاتیادداشت برنامه اطلاعاتی در مورد تنظیم مهلت زمانی ارتباط RS-485 و زمان تأخیر RS-485 ارائه می دهد.برای یک محصول اتوماتیک صنعتی دلتا برای کاربران. به منظور افزایش کارایی ارتباط و کوتاه کردن زمان برایبا تنظیم، کاربران می توانند مطابق جدول 1 یک مهلت زمانی ارتباط RS-485 و یک زمان تاخیر RS-485 را تنظیم کنند.2. تنظیم پارامترهای MODBUS RS-485 در دلتا صنعتیهنگامی که یک ایستگاه اصلی MODBUS به ایستگاه های برده متصل می شود، ایستگاه اصلی MODBUS دستوراتی را به ایستگاه های برده ارسال می کند. ایستگاه های برده بر اساس دستوراتی که دریافت می کنند متکی هستند. با توجه به تفاوت در زمان پاسخ و کاراکتر، ممکن است خطاهای ارتباطی رخ دهد. برای برآورده کردن زمان مورد نیاز هر ایستگاه برده، زمان ارتباط و زمان تاخیر در ایستگاه اصلی را می توان تنظیم کرد. اگر زمان مورد نیاز ایستگاه برده متفاوت باشد، زمان پایان ارتباط و زمان تأخیر در ایستگاه اصلی، حداکثر زمان پایان ارتباط و حداکثر تأخیر در بین ایستگاه‌های برده خواهد بود.2.1 تنظیم پارامترهای MODBUS RS-485این بخش اطلاعاتی را در مورد تنظیم یک بازه زمانی ارتباط و زمان تاخیر برای ایستگاه اصلی Delta MODBUS که به ایستگاه های برده متصل است، ارائه می دهد. 2.2 توضیحات پارامترهای MODBUS RS-4852.2.1 مهلت زمانی ارتباط (ایستگاه اصلی) پس از اینکه یک ایستگاه اصلی MODBUS RS-485 فرمانی را به یک ایستگاه برده ارسال کرد، یک دوره زمانی وجود دارد که اجازه داده می شود قبل از پاسخ دادن به ایستگاه فرعی سپری شود. اگر ایستگاه برده در طول مدت زمان متکی نباشد، یک خطای مهلت زمانی ارتباط در ایستگاه اصلی رخ می دهد و ایستگاه اصلی دریافت فرمان پاسخ ارسال شده توسط ایستگاه برده را متوقف می کند. مدت زمان تعیین شده ارتباط برای یک ایستگاه اصلی باید بیشتر از زمانی باشد که برای پاسخگویی یک ایستگاه فرعی به ارتباطات طول می کشد.2.2.2 ار اس-485 Delay Time (ایستگاه اصلی)پس از اینکه یک ایستگاه اصلی MODBUS RS-485 پاسخ ارسال شده توسط یک ایستگاه برده را دریافت کرد، یک دوره زمانی وجود دارد که اجازه داده می شود تا قبل از ارسال دستور بعدی سپری شود. زمان تأخیر تنظیم شده برای یک ایستگاه اصلی باید بیشتر از زمانی باشد که یک Slave بسته نامعتبر را رها می کند.3. روش های تنظیم یک محصولزمان های ارتباطی و زمان های تأخیر تعیین شده برای محصولات کنترل دلتا متفاوت استبخش‌های بعدی اصلاح زمان‌های ارتباطی و زمان‌های تاخیر تعیین‌شده برای محصولات با استفاده از نرم‌افزار و برنامه‌ها را معرفی می‌کنند.3.1 سری AH5003.1.1 پی ال سیکاربران می توانند با استفاده از HWCONFIG در ISPSoft یا نوشتن یک برنامه در ISPSoft، یک بازه زمانی ارتباط و یک زمان تاخیر برای PLC های سری AH500 تنظیم کنند.(1) تنظیم فاصله زمانی ارتباط با استفاده از مراحل ISPSoft: HWCONFIG را شروع کنید. پارامترها را در PLC تنظیم کنید. روی زبانه COM Port کلیک کنید. پارامترها را در یک PLC سری AH500 دانلود کنید. آ. HWCONFIG را در ISPSoft راه اندازی کنید.