کمپرسوراسکرو روغنی -کمپرسوراسکروبدون روغن

کمپرسوراسکرو روغنی -کمپرسوراسکروبدون روغنیکی از تفاوت اساسی دیگر در انتخاب کمپرسوراسکرو هوا، طراحی بدون روغن و روغنی آن است. از این نظر، هر یک از کمپرسورکوپل مستقیم وکمپرسور کوپل تسمه ای را می توان به دو دسته زیر تقسیم بندی نمود:· کمپرسور اسکرو اویل اینجکت یا روغنی (Oil Injected Screw Compressors)· کمپرسور اسکرو اویل فری یا خشک یا بدون روغن(Oil Free/Dry Screw Compressorsهر کدام از این دو نوع کمپرسور مزایای خاص خود را داشته که عملکرد و برنامه های کاربردی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. دانستن تفاوت های بین این دو نوع کمپرسور هنگام انتخاب نوع مناسب برای نیازهای خاص حائز اهمیت می باشد.همانطور که در قسمت های قبل توضیح داده شد، در کمپرسورروغنی یا اویل اینجکت، از روغن به منظور خنک کاری هوای فشرده، روانکاری روتورها و پوسته و همچنین جلوگیری از برگشت فشار استفاده می گردد. در کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت حداقل فشار خروجی از واحد هواساز بایستی 4 بار باشد که بتواند روغن را درون واحد هواساز (بلوکه هواساز ایرند،(Air End سیرکوله نماید و منجر به خنک کاری و روانکاری روتورها با بالاترین بازده گردد.ولیکن در کمپرسور اسکرو اویل فری، هیچ گونه روغن در فضای داخل هواساز وجود ندارد. عدم وجود روغن در هواسازهای اویل فری سبب می گردد که دمای هوای خروجی از آن بسیار افزایش پیدا کند. در نتیجه در این هواسازها به منظور دستیابی به فشارهای بالا 3 الی 4 بار، بایستی عملیات افزایش فشار در دو مرحله و توسط هواسازهای دو مرحله ای انجام گیرد.در این جا نیز مهم ترین فاکتور در انتخاب میان این دو نوع کمپرسور، ظرفیت مورد نیاز از کمپرسور انتخابی است. کمپرسوراسکرو بدون روغن به طور معمول می توانند 2 تا 5 فوت مکعب در دقیقه (CFM) جریان هوا را تأمین کنند و توسط یک موتور الکتریکی 120 ولت هدایت می شوند. این در حالی است که کمپرسوراسکرو اویل اینجکت به طور معمول می توانند 10 تا 25 فوت مکعب در دقیقه هوا را تحویل دهند. محرک این کمپرسورها نیز معمولاً موتورهای الکتریکی می باشد.?کمپرسور اسکرو ساخت شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیانانتخاب میان کمپرسور اسکرو روغنی و خشکقابل توجه است که کمپرسو اسکرو روغنی غالباً دو تا سه برابر قیمت خرید کمپرسوراسکروعاری از روغن هزینه بر هستند، اما به طور معمول عمر طولانی تر و ظرفیت هوای بیشتری را ارائه می دهند. اکثر کمپرسور اسکرو روغنی دارای عمر کاری 100 تا 15000 ساعت با نگهداری مناسب و تغییر روغن هستند که تعویض روغن پس از هر 200 تا 500 ساعت استفاده (بسته به نوع روغن مورد استفاده) توصیه می شود. (باید در نظر داشت که تعویض روغن مسبب افزایش هزینه های نگهداری خواهد شد.)با این وجود، یک کمپرسور اسکرو فاقد روغن، در مقایسه با کمپرسور اسکرو روغنی، هزینه نگهداری کمتری در طول عمر خود دارد زیرا نیازی به تغییر روغن ندارد و همچنین قیمت خرید اولیه کمتری دارد. علیرغم پایین بودن قیمت خرید و نگهداری مداوم بسیار کمتر کمپرسورهای اسکرو اویل فری، کمپرسورهای عاری از روغن معمولاً در حدود 200 تا 2000 ساعت عمر کاری دارند. دلیل عمده این عمر کوتاه نسبت به کمپرسور روغنی، اصطکاک و استهلاک میان روتورهای موجود در واحد هواساز آن ها است.بنابراین، به دلیل آنکه کمپرسوراسکرو روغنی دارای عمر طولانی تر و ظرفیت هوای بیشتری هستند، عموما برای بسیاری از مصارف گزینه مناسبی بوده و بسیاری از کمپرسورهای موجود در بازار از نوع اویل اینجکت می باشد.با این حال باید در نظر داشت که هوای فشرده در صنایع استفاده های گسترده ای دارد. میزان تمیزی هوا فشرده به لحاظ وجود هر گونه ناخالصی در آن از قبیل ،ذرات گرد و غبار، قطرات و بخارات روغن و میزان رطوبت موجود در آن، وابسته به حساسیت مصرف کننده به ناخالصی های فوق دارد. به عنوان مثال، استاندارد هوای فشرده مصرفی در صنعت داروسازی و صنعت مواد غذایی، هوای فشرده کاملا عاری از هرگونه ناخالصی و بر اساس استاندارد ISO8573-1Class 1.2.1 & 1.4.1 می باشد. به عبارت دیگر، تولید اكسیژن، صنایع غذایی و دارویی، تراكم بسیاری از گازهای مورد استفاده در صنایع پتروشیمی و … نمونه‌هایی از صنایعی هستند كه نسبت به حضور روغن در گاز مورد تراكم حساس می‌باشند. بنابراین در این صنایع استفاده از کمپرسور اویل فری در اولویت قرار دارد.ویژگی کمپرسوراسکرو روغنی تولید شده توسط شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان:فشاری کاری تا فشار 5 تا 14 بارظرفیت 1.5 تا 100 مترمکعب بر دقیقهسیستم خنک کاری هوا خنک و آب خنکامکان کار در درجه حرارت بالا و شرایط کاری سختتعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینهقابلیت طراحی و ساخت با دور ثابت و متغیرویژگی کمپرسوراسکرو بدون روغنی تولید شده توسط شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان:فشاری کاری تا فشار 12 بارظرفیت 4 تا 45 مترمکعب بر دقیقهسیستم خنک کاری هوا خنک و آب خنکامکان کار در درجه حرارت بالا و شرایط کاری سختکیفیت هوای تولیدی: هوای کاملاعاری از روغن تحت کلاس صفر مطابق استاندارد ISO8573