معرفی قسمت های مختلف و اجزای بانک خازنی | همراه با تصویر

اجزای بانک خازنی را بشناسیدبانک خازنی مجموعه‌ای از خازن‌هایی است که به منظور اصلاح ضریب توان شبکه کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. همچنین تابلو خازنی به مجموعه‌ای از خازن‌ها می‌گویند که بتوان توسط آن توان را کنترل نمود. بانک‌های خازنی در صنعت کاربرد زیادی دارد؛ زیرا بیشتر انرژی موجود در صنعت از نوع موتوری است که سبب ایجاد مسائلی چون افزایش جریان و افزایش مقطع کابل و سیم‌ها می‌شود. از این رو برای کاهش این مشکلات بهترین گزینه، اضافه کردن تابلو بانک خازنی به مدار است. ما در مقالات قبلی درباره بانک خازنی به‌طور کامل صحبت کرده‌ایم. می‌توانید برای مطالعه بیشتر در مورد عملکرد و دلایل مصرف آن، به مقاله‌های قبلی ما در رابطه با بانک خازنی مراجعه کنید. حال در این مقاله به‌طور کامل با اجزای بانک خازنی آشنا خواهیم شد.نمونه هایی از بانک خازنیبرای ساخت بانک خازنی به تجهیزات متعددی نیاز داریم. در ادامه ما تعدادی از مهم‌ترین این تجهیزات را با هم بررسی خواهیم کرد:خازن سه فازرگولاتور خازنیکنتاکتور خازنیکلید اتوماتیککلید فیوزمقاومت تخلیهفیلترهای هارمونیکمعرفی اجزای بانک خازنی:خازن سه فاز:اگر بخواهیم تعریفی از خازن‌ها داشته باشیم این است که: خازن یک قطعه الکتریکی، برای ذخیره انرژی الکتریکی است که می‌تواند بعد از ذخیره انرژی، در صورت نیاز در مدار از آن استفاده کند.از خازن‌ها جهت تولید بار اکتیو به منظور تنظیم و کنترل ولتاژ و جلوگیری از نواسانات قدرت در شبکه‌ها و تصحیح ضریب قدرت در مصرف استفاده می‌شود. به همین منظور بنا بر کاربردی بودن آن از این تجهیز استفاده می‌شود.رگولاتور بانک خازنی:رگولاتور هوشمند (خازنی) در انواع مختلفی توليد می‌شود. هر یک از رگولاتورهای خازنی به منظور خاصی در تابلو برق بانک خازنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. رگولاتور بانک خازنی را مغز متفکر یک بانک خازنی اتوماتیک هم می‌نامند. این مغز متفکر همچون مغز انسان عمل کرده و توانایی تصمیم گیری و مدیریت بالایی را در بانک خازنی دارد. نحوه عملکرد رگولاتور به این صورت است که از جریان ورودی سیستم نمونه برداری می‌کند و ضریب توان شبکه قدرت با توجه به روابطی که در آن برنامه‌ریزی شده است، به دست می‌آورد و به کنتاکتورهای تابلو دستور وارد شدن یا خارج شدن از شبکه را می‌دهد. از این رو تمام دستورات در زمینه‌ی فرمان قطع و یا وصل پله‌های خازنی، برعهده‌ی این رگورلاتورها می‌باشد.کنتاکتور خازنی:خازن ها هنگام وصل شدن به شبکه، دارای جریان هجومی بسیار زیادی هستند. این جریان علاوه بر تاثیرات تخریبی روی خازن باعث خال زدن و در بغضی از موارد جوش خوردن پلاتین‌های کنتاکتور می‌شود و خرابی پلاتین‌های کنتاکتور، خود اثر تخریبی مضاعف بر روی خازن دارد.روی کنتاکتورهای خازنی، تعدادی کنتاکتور کمکی نصب شده است که توسط سیم‌های مقاومتی به کنتاکت‌های اصلی وصل شده‌اند. این کنتاکتورها از نظر مکانیکی طوری ساخته شده‌اند که کنتاکت‌های کمکی قبل از کنتاکت‌های اصلی بسته می‌شوند و شارژ اولیه خازن از طریق مقاومت‌ها صورت گرفته و باعث می‌شود جریان آن محدود شود. بعد از بسته شدن کنتاکت‌های اصلی، کنتاکت‌های کمکی از مدار خارج شده و تغذیه خازن را طریق کنتاکت‌های اصلی صورت می‌پذیرد.کلید اتوماتیک:کلیدهای اتوماتیک از کاربردهای بسیاری برخوردار است. یکی از کابردهای کلید اتوماتیک حفاظت تاسیسات روشنایی، تجهیزات صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان‌ها است. حال در مواقعی که فیوزها نمی‌توانند عمل محافظت موضعی را در انواع مختلف شبکه‌ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند از کلید اتوماتیک استفاده می‌شود. و همچنین در دیگر شرایط اگر احتیاج به قطع همزمان سه فاز باشد نمی‌توان از فیوز و کلید فیوز استفاده کرد به همین منظور از کلیدهای اتوماتیک استفاده می‌شود.کلید فیوز:کلید فیوز نوعی کلید است که با قطع آن فیوزها از مدار خارج می‌گردد و همچنین قطع و وصل کردن این کلید به صورتی دستی انجام پذیر است. این کلیدها بیرون از تابلو نصب می‌شود و دلیل آن که این است به راحتی قابا تعویض باشد و نیاز به بازکردن تابلو نیست. از کلید فیوز بیشتر برای پیشگیری از خطرات احتمالی در هنگام تعویض فیوزهای شبکه برق فشار ضعیف استفاده می‌شود. از نظر مادی نیز به نسبت کلید اتوماتیک کلید فیوز از قسمت مناسبی برخوردار است. از این نوع کلید در توزیع برق کارخانجات ، روشنایی و..... مورد استفاده است.مقاومت تخلیه:یکی از دیگر اجزای تشکیل دهنده بانک خازنی مقاومت تخلیه است که وظیفه‌ی آن جلوگیری از شارژ سریع خازن می‌باشد. از مقاومت تخلیه به منظور کاهش ولتاژ دو خازن پس از خارج شدن آنها از مدار که به ترمینال‌های خازن، بسته شده‌است استفاده می‌کنند.این را هم مدنظر داشته باشید که، مقدار این مقاومت‎ها متناسب با توان خازن‌ها متفاوت است.اما در حالت‌های خاص هنگامی که خازن به‌طور مستقیم به سیم پیج‌های الکتروموتور وصل می‌شود نیازی به مقاومت تخلیه نبوده و باید تا توقف کامل موتور از تماس با قسمت‌های برقدار خازن، اجتناب کرد.فیلترهارمونیک:همانطور که می‌دانید هر فیلترهارمونیک می‌تواند از بسیاری از عناصر تشکیل شود که هر یک از آن‌ها جهت انتقال یکی از مضارب هارمونیکی به زمین استفاده می‌شود.فیلترهارمونیک برای بارهای غیر خطی مانند درایوها، یو پی اس، یکسوسازها و تاسیساتی که برای جلوگیری از اضافه بار نیاز به کاهش اغتشاشات هارمونیکی جریان دارند مورد استفاده است.این را هم بگویم که فیلترسازی هارمونیک با کاهش مجموع هارمونیک‌ها باعث افزایش ضریب توان مجموع و منجر به کاهش مصرف توان راکتیو خواهد شد.کلید مینیاتوری:از کلید مینیاتوری برای قطع و وصل ساده در فشار قوی و فشار ضعیف استفاده می‌شود. که در دو نوع باز که بدون محفظه بوده و تیغه ‌های آن در معرض هوای آزاد قرار می‌گیرد و کامپکت که فشرده نیز نامیده می‎‌شود.کلام اخر:همانطور که در این مقاله و مقالات قبلی آکادمی درباره بانک خازنی خواندیم، کار بانک خازنی صلاح ضریب قدرت توان راکتو می‌باشد.انواع بانک خازنی و سایر تجهیزات برق صنعتی، در فروشگاه اینترنتی ما موجود هست . شما میتواند با مراجعه به سایت تسلاکالا به آدرس www.teslakala.com تجهیزات و نیازات خود را تهیه کنید. اگر در زمینه طراحی و رفع مشکلات بانک خازنی محیط پروژه خود احتیاج به کمک دارید، میتوانید از طریق شماره تماس 02191026126 با مشاوران فنی ما در ارتباط باشید.هر سوالی در مورد بانک خازنی و اجزای آن دارید، در کامنت ها از ما بپرسید. پاسخگوی شما هستیم.