تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتیتصفیه آب صنعتی در آب ها بر حسب میزان کل جامدات محلول و مخلوط ( TDS ) به دو دسته آب های شور ( sea water ) ، آب های لب شور ( Brakish water ) و شیرین دسته بندی می گردند .خب در ادامه باید گفت آب دریا با TDS حدود 35000 تا 45000 میلی گرم بر لیتر ( mg/lit ) ، آب های لب شور با TDS کمتر از آن ، به عنوان ترکیب استاندارد آب های موجود در دنیا شناخته می شود این محدوده بسیار وسیع می باشد که آب های دنیا را تشکیل می دهد . توزیع آن تقریباً در سراسر جهان یکسان می باشد اما ممکن است عملاً در محدوده وسیعی مثلاً از دریای بالتیک حدود mg/lit 7000 تا خلیج فارس و دریای سیاه که برابر mg/lit 45000 است متغیر باشد . ترکیب های آب لب شور بسیار گوناگون است و برای طراحی یک دستگاه تصفیه آب باید آب را در آزمایشگاه آنالیز نمود . https://www.aparat.com/v/SHZAP تشریح فرایند اسمزدر صورتی كه يك غشاء نيمه تراوا ( منظور از غشاء نیمه تراوا یعنی غشایی که آب به راحتی از آن عبور نماید ، در حالی که عبور املاح و نمک های آب نظیر MgSo4 ، CaSo4 ، CaCl2 ، NaCl و غیره امکان پذیر نباشد . بين دو محلول با غلظت هاي متفاوت قرار گيرد ، مقداري از حلال از يك طرف محلول رقيق به سمت ديگر غشاء مي رود . اين پديده كه به نام اسمز معروف است ، تا زماني ادامه پيدا مي كند كه سيستم به حالت تعادل برسد . در حالت تعادل بين دو طرف غشاء اختلاف فشاري متناسب با غلظت مواد حل شده در محلول وجود دارد كه به آن فشار اسمزی مي گويند .دستگاه تصفیه آب صنعتیتشریح فرایند اسمز معکوس (reverse osmosis )فرآيند اسمز معكوس همان گونه كه از نام آن نيز مشخص است ، بر عکس فرآيند طبيعي اسمز مي باشد ، فرایند اسمز معکوس امروزه جزء يكي از جديد ترين و متداول ترين روش هاي جدا سازي به خصوص در تصفيه آب هاي شور محسوب مي شود . در اين فرآيند با قرار دادن فشاري بيشتر از فشار اسمزي در سمت محلول غليظ تر ( آب شور یا concentrate ) ، جهت حركت حلال ( آب خالص یا pure water ، permeate ) معکوس شده و به اين ترتيب مي توان آب را از ناخالصي هاي درون آن جدا كرد و TDS را کاهش داد .دستگاه تصفیه آب صنعتیاسمز معکوس چگونه کار می کندفرایند اسمز معکوس در ممبرین با استفاده از یک پمپ فشار بالا ( high pressure pump ) صورت می گیرد به گونه ای که پمپ وظیفه ایجاد فشار در سمتی که آب خام با غلظت زیاد وجود دارد را ایفا می کند . آب از غشا نیمه تراوا عبور می کند و آب تصفیه شده تولید می شود .آب پاکسازان آب در هنگام عبور از ممبرین بین 95 تا 99 درصد املاح موجود در خود را از دست می دهد . مقدار فشاری که پمپ باید ایجاد کند تا بر فشار اسمزی غلبه کند بسته به TDS آب ورودی دارد ، هرچه TDS آب بالاتر باشد فشار نیز بالا می رود و بلعکس با کاهش TDS فشار عملیاتی (Operational pressure ) دستگاه تصفیه آب صنعتی کاهش می یابد . آبی که وارد سیستم RO می شود و قرار است عمل تصفیه روی آن صورت بگیرد به عنوان آب خام یا feed water شناخته می شود . آبی که املاح آن جدا شده و عمل تصفیه روی آن صورت گرفته یا در واقع یونیزه شده به عنوان آب شیرین ، آب محصول ، product water یا permeate شناخته می شود . abpaksazan آبی که تغلیظ شده و نسیبت به آب ورودی از TDS بالا تری برخوردار است و به عنوان فاضلاب از دستگاه تصفیه آب صنعتی خارج می شود فاضلاب یا concentrate شناخته می شود .دستگاه تصفیه آب صنعتیموضوع مقاله بعدی راجب چی باشه ؟دستگاه تصفیه آب صنعتی دست دومراه اندازی مغازه تصفیه آبقیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی 25 متر مکعبتصفیه آب صنعتی اصفهانمراحل تصفیه آب صنعتیدستگاه تصفیه آب صنعتی چیستدستگاه تصفیه آب نیمه صنعتیقیمت آب شیرین کن 2000 لیتریآب شیرین کن صنعتیساخت آب شیرین کن خانگیتصفیه آب نیمه صنعتیلیست قیمت تصفیه اب نیمه صنعتیقیمت آب شیرین کن صنعتیقیمت دستگاه های تصفیه نمکتجهیزات تصفیه آب صنعتیآب صنعتی چیستمشخصات دستگاه roبازار تصفیه آب ایران