سختی گیر آب

سختی گیر آب :پیش از استفاده و نصب انواع سختی گیر شناخت سختی گیر آب و نحوه عملکرد آن بسیار ضروری می باشد . در ادامه مطالبی مرتبط با سختی گیر و روشهای جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی تشریح خواهد شد . آب مصرفی در سیستم تهویه مطبوع، آب سرد و گرم بهداشتی می تواند مشکلات و مسائلی به وجود بیاورد. آب به عنوان یک حلال بزرگ، گازهای هوا و مواد معدنی درون خاکها و صخره هایی را که با آنها در تماس قرار می گیرد را می تواند در خود حل نماید . شرایط محیطی تجهیزات تأسیسات مکانیکی، ممکن است عامل ایجاد لجن و جلبک در سیستم باشد. برای تأمین شرایط کنترل مناسب و مؤثر سیستم ، بایستی کل سیستم و منابع آب مورد ارزیابی قرار گیرد. برای تمام سیستمها، یک برنامه ی تصفیه و سختی گیر آب باید در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است در آنالیز نهایی سیستم، تصفیه آب ضروری تشخیص داده شود.. مزایای تصفیه آب این است که یک برنامه تصفیه آب، جوانب اقتصادی سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد و از طرفی عملیات پیوسته و رضایت بخش تر سیستم را نیز تضمین می نماید . برخی دیگر از مزایایی سختی گیر آب کاهش هزینه های تعمیراتی ، کاهش توان مصرفی سیستم ، افزایش راندمان تجهیزات ، کاهش افت فشار سیستم ، افزایش راندمان سطح انتقال حرارت می باشد.نصب سختی گیر:کاهش هزینه اولیه سیستمهای صنعتی )به دلیل درنظر گرفتن رسوبزایی سیستم( ؛ آب سخت در حالت طبیعی می تواند رسوب ایجاد کند، هنگامی که گرم میشود، رسوباتی از خود به جا خواهد گذاشت. این رسوب و دیگر ناخالصیها در درون لوله ها، شیرها و پمپ ها انباشته شده و مانعی در مسیر جریان سیال ایجاد می نماید. این یک لایه بسیار نازک رسوب می تواند به شدت بازده سطح انتقال حرارت را تحت تأثیر قرار دهد. ضخامتهای مختلف لایه رسوب بر درجه حرارت یک مبدل حرارتی اثرخواهد گذاشت . ارزیابی سیستم سختی گیر آب مناسب کاربری شامل تعداد و نوع مدارات آب، مواد و مصالح مصرفی و محل تجهیزات می شود. هر نوع از مدارات آب نیازمند نوع متفاوتی از تصفیه و سختیگیری آب است .روشهای تعیین سختی آب:دقیقترین روش برای تعیین سختی آب، محاسبه آن از آنالیز کامل شیمیایی آب است. وقتی نمکی مانند کلرید سدیم، NaCl ،در آب حل میشود، دو یون جدا از هم Na و Cl به وجود می آید که به طور جداگانه اندازه گیری می شوند. عملا می توان فلز کلسیم را جداگانه و بدون توجه به ترکیب آن با بنیان بی کربنات (HCO3 )که تولید بی کربنات کلسیم 2(HCO3 )Ca می کند و یا بنیان سولفات، ) SO4 و تشکیل سولفات کلسیم CaSO4 ،تعیین نمود. به همین ترتیب بنیانهای اسیدی را نیز به طور جداگانه می توان اندازه گیری نمود، یعنی بیکربنات، سولفات و کلرید را بدون توجه به فلزات ترکیب شده با آنها مشخص می کنیم.ارزیابی سیستمهای آب: ارزیابی آب و نوع سیستم گردش آب ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند: ارزیابی آب یک سیستم گرمایی عبارت است از: 1ـ سنجش سختی 2ـ PH 3ـ TDS 4ـTSS PHچگونه می توان در مجاورت گرما از بی کربنات کلسیم ، کربنات کلسیم استخراج نمود ؟H2O + CO2 + CaCO3 → Heat + HCO3(Ca آب + دی اکسیدکربن + کربنات کلسیم ،تبرابر خواهد بود با بی کربنات کلسیم بعلاوه گرماپیشگیری از تشکیل رسوب:روشهای گوناگونی برای پیشگیری یا به حداقل رساندن رسوب گیری وجود دارد1- افزایش مقدار کل ذرات جامد که در اثر تبخیر آب سیستم گردش مجدد ایجاد شده است را می توان به وسیله زیرکشی بخشی از آب و استفاده از آب جبرانی، کنترل نمود.2- تمایل رسوب کردن کربنات کلسیم را می توان با افزایش مواد شیمیایی بازدارنده کنترل کرد؛ مانند پلی فسفاتها که باعث حفظ حلالیت کربنات کلسیم در آب می شوند.PH آب را می توان با افزایش اسید (معموالً اسید سولفوریک) پایین آورده و قلیائیت را کاهش داد. اما افزایش اسید نباید در حدی باشد که خوردگی را افزایش دهد.شما می تواند به منظور دسترسی به اطلاعات جامع وکامل به سایت مهتاب گستر مراجعه نمایید و حوزه اطلاعات خود را افزایش دهید . و همچنین از طریق تماس با کارشناسان ما از قیمت سختی گیر رزینی و مشخصات انواع سختی گیر رزینی فایبرگلاس و فلزی مطلع شوید .