نحوه خرید دتکتور مناسب برای انواع محیط ها

هنگامی که بیشتر مردم به آلارم های آتش‌سوزی فکر می‌کنند - معمولاً صدای بلند، نافذ و چراغ‌های تابشی به ذهن خطور می‌کند. هیچ کس واقعاً از تجربه آلارم آتش لذت نمی برد، اما بیشتر مردم اهمیت آن را درک می کنند و بلافاصله شروع به تخلیه ساختمان می کنند. سیستم های اعلام حریق جان انسان ها را نجات می دهند. قابلیت اطمینان آنها به داشتن یک سیستم تشخیص دقیق بستگی دارد. درواقع می بایست متناسب با هر محیط، دتکتور مختص به همان محیط را نصب نمود.دتکتورها، دستگاه هایی با حسگرهای تعبیه شده در آنها هستند که قادر به تشخیص یک یا چند محصول یا پدیده ناشی از آتش سوزی هستند. آنها جزء کلیدی یک سیستم حفاظت آتش هستند که شامل چندین زیرسیستم از جمله حداقل دستگاه های تشخیص حریق، اعلان و/یا فعال سازی سرکوب و کنترل کننده ای است که سیگنال ها را از دستگاه های تشخیص برای شروع اقدامات مناسب دریافت می کند. در حالی که همه این اجزا برای عملکرد صحیح سیستم به یک اندازه مهم هستند، به راحتی می توان فهمید که سیستم تا چه حد به داشتن دستگاه های راه اندازی مناسب برای سیستم تشخیص وابسته است - دستگاه های تشخیص اشتباه یا دتکتورهایی که عملکرد نامناسب دارند می توانند به دلیل ایجاد استرس مصنوعی، گاهی جان افراد را به خطر بیندازند.اکثر سیستم های دتکتور بر اساس نوع سنسورهایی که استفاده می کنند به سه دسته تقسیم می شوند:دتکتورهای دوددتکتورهای شعلهدتکتورهای گاز آتش نشانیبسیاری از دستگاه‌های موجود در بازار امروزه دو یا چند مورد از این فناوری‌های حسگر را ترکیب می‌کنند تا تعادل بهتری بین تشخیص حریق و خطر آلارم‌های کاذب به دست آورند. بنابراین برای انتخاب بهترین سیستم تشخیص حریق برای کسب و کار خود، درک فناوری اولیه مورد استفاده در هر نوع سنسور بسیار مهم است.در این مطلب نحوه عملکرد هر نوع سنسور و برخی از مهم ترین عواملی که باید هنگام انتخاب دتکتورهای آتش برای سیستم حفاظت از حریق خود در نظر بگیرید، توضیح داده شده است.دتکتورهای دود (Smoke Detectors)دو نوع اصلی از فناوری حسگر مورد استفاده برای تشخیص دود وجود دارد - فناوری نوری (که فوتوالکتریک نیز نامیده می شود) و یونیزاسیون که یک فرآیند فیزیکی است.فناوری نوری (فتوالکتریک) از یک منبع نور و یک سیستم برای تطبیق نور از آن منبع نور (تبدیل آن به یک پرتو نور) و یک حسگر فوتوالکتریک برای تبدیل نور به جریان الکتریکی استفاده می کند. هنگامی که دود شروع به ورود به محفظه نوری تاریک دستگاه می کند، از پرتو نور عبور می کند. ذرات موجود در دود پرتو را مختل می کنند و نور را "پراکنده می کنند". سپس نور پراکنده شده توسط حسگر فوتوالکتریک گرفته می شود که ولتاژ آن را افزایش می دهد تا زنگ آلارم را ایجاد کند.دتکتورهای دود نوری (فتو الکتریک) برای تشخیص آتش سوزی هایی که دود زیادی را بدون شعله های قابل مشاهده ایجاد می کنند، خوب هستند. با این حال، آنها در برابر گرد و غبار و کثیفی آسیب پذیر هستند، که می تواند در واحد جمع شود و آلارمهای کاذب را ایجاد کند.دتکتورهای یونیزاسیون با نگه داشتن مقدار کمی از مواد رادیواکتیو (Americium-241) روی دو صفحه دارای بار الکتریکی با فاصله بین آنها، کار می کنند. تشعشعات ساطع شده از مواد رادیواکتیو جریان کمی را بین دو صفحه ایجاد می کند (یونیزه می شود) و هوا را یونیزه می کند. دود وارد شده به محفظه ذرات آلفا را جذب می کند، در نتیجه جریان قطع شده و یونیزاسیون را کاهش می دهد تا آلارم را ایجاد کند.آلارم های دود یونیزاسیون به اندازه کافی حساس هستند تا ذرات بسیار کوچکی را که نمونه دود ناشی از آتش سوزی های سریع و شعله ور هستند، شناسایی کنند. با این حال، آن‌ها در پاسخ به آتش‌های در حال دود کردن، آهسته عمل می‌کنند و مانند همتایان نوری خود، می‌توانند آلارمهای کاذب را هنگامی که گرد و غبار، کثیفی و سایر ذرات در داخل آنها جمع می‌شوند، ایجاد کنند.دتکتورهای شعله (Flame Detectors)شعله های باز و آتش تشعشعات گرمایی، انرژی را به شکل امواج الکترومغناطیسی را انتقال می دهند. دتکتورهای شعله حاوی یک مدار الکترونیکی با گیرنده تابش الکترومغناطیسی (حسگر) است که می تواند تابش یک یا چند طول موج تعریف شده در طیف الکترومغناطیسی را تشخیص دهد. حسگرهای آن‌ها برای تشخیص افزایش تابش گرمایی بالاتر از مقدار آستانه برای تابش ماوراء بنفش (UV) یا اشعه مادون قرمز (IR) طراحی شده‌اند. هر دو UV و IRطول موج های متفاوتی دارند. بنابراین دتکتورهای شعله بر اساس نوع تشعشعی که برای تشخیص طراحی شده اند، متمایز می شوند.دتکتورهای شعله UV برای تشخیص اشعه ماوراء بنفش طراحی شده اند که در طول موج های بین 10 تا 400 نانومتر در طیف الکترومغناطیسی رخ می دهد. آنها با اندازه گیری تغییرات در سطوح تابش در جو کار می کنند. هنگامی که آتش سوزی رخ می دهد، سنسور UV افزایش تشعشع را تشخیص می دهد و آلارم را آغاز می کند. دتکتورهای UV قادر به تشخیص دقیق نوع شعله در لحظه احتراق، در عرض چند میلی ثانیه هستند. با توجه به حساسیت دتکتورهای UV، آنها همچنین می توانند توسط سایر منابع UV از جمله نور خورشید و رعد و برق فعال شوند. اکثر دتکتورهای UV مجهز به تاخیر 2-3 ثانیه برای به حداقل رساندن آلارمهای اشتباه هستند.دتکتورهای شعله مادون قرمز برای تشخیص تشعشعات گرمایی ساطع شده از شعله های باز در طیف مادون قرمز (700 تا 1000000 نانومتر) طراحی شده اند. الگوهای طیفی با یک دوربین تصویربرداری حرارتی کوچک در دستگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.دتکتورهای شعله UV برای تشخیص اشعه ماوراء بنفش طراحی شده اند که در طول موج های بین 10 تا 400 نانومتر در طیف الکترومغناطیسی رخ می دهد. آنها با اندازه گیری تغییرات در سطوح تابش در جو کار می کنند. هنگامی که آتش سوزی رخ می دهد، سنسور UV افزایش تشعشع را تشخیص می دهد و آلارم را آغاز می کند. دتکتورهای UV قادر به تشخیص دقیق نوع شعله در لحظه احتراق، در عرض چند میلی ثانیه هستند. با توجه به حساسیت دتکتورهای UV، آنها همچنین می توانند توسط سایر منابع UV از جمله نور خورشید و رعد و برق فعال شوند. اکثر دتکتورهای UV مجهز به تاخیر 2-3 ثانیه برای به حداقل رساندن آلارمهای اشتباه هستند.دتکتورهای شعله مادون قرمز برای تشخیص تشعشعات گرمایی ساطع شده از شعله های باز در طیف مادون قرمز (700 تا 1000000 نانومتر) طراحی شده اند. الگوهای طیفی با یک دوربین تصویربرداری حرارتی کوچک در دستگاه تجزیه و تحلیل می‌شوند تا تابش مادون قرمز را به نور مرئی تبدیل کند. اگرچه به سرعت همتایان UV خود نیستند، اما دتکتورهای IR زمان پاسخ بسیار سریعی را نیز ارائه می‌دهند که بیشترین قابلیت تشخیص را در 3 تا 5 ثانیه دارند.دتکتورهای گاز آتش نشانی (Fire Gas Detectors)آتش‌ها بسته به موادی که در حال سوختن هستند، می‌توانند طیف گسترده‌ای از گازها را ساطع کنند، که بیشتر آنها بسیار سمی هستند و/یا به سرعت اکسیژن را در یک فضای بسته تخلیه می‌کنند. این گازها می توانند شامل مونوکسید کربن، کربن، نیتروژن، دی اکسید گوگرد، کلرید هیدروژن، آمونیاک، هیدروژن برومید، سیانید هیدروژن، آمونیاک و غیره باشند.دتکتورهای گاز آتش، برای تشخیص گازهای خاص در غلظت های از پیش تعریف شده طراحی شده اند. بنابراین، دستگاه ها باید بر اساس نوع خاصی از گازهایی که ممکن است با توجه به انواع مواد قابل احتراق موجود رخ دهند، انتخاب شوند.دتکتورهای گاز ممکن است از هر تعداد فناوری از جمله حسگرهای نقطه مادون قرمز، حسگرهای اولتراسونیک، حسگرهای گاز الکتروشیمیایی و حسگرهای نیمه هادی استفاده کنند. با این حال، از آنجا که آنها برای گازهای خاص ساخته شده اند، انتخاب شما باید ابتدا بر اساس نوع گازی باشد که آنها شناسایی می کنند. سپس می توانید فناوری را ارزیابی کنید تا بهترین آن ها را براساس تنظیمات و محل استفاده خود تعیین کنید.فاکتورهایی که باید هنگام انتخاب دتکتور برای کسب و کار خود در نظر بگیریدهمانطور که احتمالاً می بینید، هیچ روش واحدی برای تشخیص آتش در سراسر جهان قابل اجرا نیست. همه آنها نقاط قوت و ضعف خود را دارند. و با توجه به تنوع گسترده در انواع آتش سوزی هایی که ممکن است رخ دهد و کاربردها و محیط های مختلفی که در آنها مورد نیاز است، هر کدام نیازمند سیستم دتکتور منحصر به فرد خود خواهد بود.درک خطر آتش سوزی برای انتخاب دستگاه مناسب ضروری است. لیست زیر چندین فاکتور را ارائه می دهد که باید قبل از هر انتخابی در نظر بگیرید.قابلیت احتراقماهیت و مقادیر مواد قابل احتراق موجود:سهولت احتراق آنهاشکل احتمالی احتراقتمایل آنها به تولید دودمیزان انتشار گرماسرعت احتمالی رشد و گسترش آتشفاکتورهای محیطیدما و رطوبتپاکیزگیمیزان هر آلاینده موجودنوع(های) فرآیندهای کاری که در منطقه اتفاق می افتدارتفاع و هندسه منطقه حفاظت شدهمیزان فعال و یا غیر فعال بودن سایر اقدامات حفاظت از آتشهنگامی که درک واضحی از خطر آتش سوزی خود داشته باشید، بهتر می توانید انواع دستگاه های تشخیص مورد نیاز خود را شناسایی کنید - دتکتورهای دود، دتکتورهای شعله، دتکتورهای گاز آتش سوزی یا ترکیبی از اینها.برای هر دستگاهی که در نظر دارید، همیشه معیارهای عملکرد را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که نیازهای منحصر به فرد شما را برآورده می کند، از جمله سرعت تشخیص آتش سوزی و هرگونه تداخل یا آسیب پذیری دیگری که می تواند منجر به آلارم های غیرعمدی شود.شرکت همیار انرژی با داشتن یک فروشگاه آنلاین جامع می تواند به شما کمک کندبا وجود انواع بسیاری از فناوری‌های حسگر در حال حاضر، انتخاب دتکتور مناسب برای کسب‌ و کار شما می‌تواند کاری دلهره‌آور باشد. چه در حال مقاوم‌سازی یک سیستم حفاظت حریق موجود هستید یا یک سیستم جدید نصب کنید، همه دتکتور های شما باید در صورت لزوم با سیستم‌ های اعلام حریق و سیستم‌های اطفاء حریق خودکار شما یکپارچه شوند.در همیار انرژی، ما تمامی برندهای سیستم های اعلام حریق را از طیف وسیعی از تولیدکنندگان با کیفیت بالا سرویس و بازرسی و نصب می کنیم. کارشناسان خبره ما از فناوری‌های حسگر در حال توسعه آگاهی داشته و می‌توانند به شما کمک کنند تا انواع دتکتورها را که مناسب‌ترین نوع کار شما هستند و همچنین برند تجهیزاتی را که با سیستم حفاظت آتش فعلی شما سازگار است، به شما معرفی کنند. در صورتی که برای انتخاب سیستم دتکتور ساختمان و یا محل کسب و کار خود نیاز به کمک و یا مشاوره دارید، قادر خواهید بود تا با مراجعه به سایت www.hamyarenergy.com با انواع تجهیزات آتش نشانی آشنا شده و در صورت تمایل به ثبت سفارش، دتکتور مورد نیاز خود را تنها با چند کلیک و به صورت آنلاین تهیه نمایید.همیار انرژی ارائه دهنده خدمات و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق از طریق پل های ارتباطی زیر، در ساعات کاری پاسخگوی شما خواهد بود:نشانی: تهران، کوی نصر (گیشا)، بالاتر از خیابان هشتم، پلاک ۶۱، طبقه دوم، واحد ۵تلفن: 57854-021موبایل: 67-23-893-0912ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا 5 بعدازظهر