پست برق فشار قوی

در زندگی امروزی نیاز مردم به برق و انرژی الکتریکی باعث بوجود آمدن نیرهگاه های بزرگ شده است.به دلایل متفاوتی نیروگاه ها به دور از مناق مصرف ساخته میشوند.شرایط خاص جغرافیایی ، وجود آب زیاد و منابع زیاد ، و یا ایجاد آلودگی محیط برخی محدودیت هایی را در انتخاب محل نیروگاه بوجود می آورد.از نیروگاه های کوچک زیادی برای جوابگویی مصرف در نقاط مختلف یک کشور مستلزم وجود واحد های رزرو و خرج زیاد برای تعمیرات و نگهداری سوخت رسانی میشوند.به همین دلیل یک یا چند نیروگاه بزرگ در نقاطی که شرایط مساعد دارند به وجود آمده و بعد از آن انرژی را به نقاط مختلف مصرف انتقال میدهند.پست برق فشار قویمجموعه تجهیزات و لوازمی که در مسیر های تولید ، انتقال و توزیع برق احداث میشوند و توان الکتریکی را با توجه به نیاز مراکز مصرف کننده برق به مقادیر بالاتر یا پایین تر تغییر میدهد پست برق فشار قوی می نامند.به عنوان مثال:یک پست احداث شده دی نیروگاه میتواند خروجی ژنراتور ها را در حد ولتاژانتقال افزایش داده و یک پست دیگر این ولتاژ برای توزیع به سطح شهر کاهش میدهد.انواع پست از نظر وظیفه ای که در شبکه بر عهده دارند:پستهای افزاینده ولتاژ:به دلیل افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بکار میروند. و اکثرا در نزدیکی نیروگاه ها ساخته میشود.پستهای کاهنده ولتاژ:در نزدیکی مراکز مصرف به منظور کاهش تولید و توزیع ساخته میشود.پستهای کلیدی:معمولا در نقاط حساس شبکه سراسری و به منظور برقراری ارتباط بین استانهای کشور ساخته میشوند ، و حلقه انتقال شبکه سراسری را به وجود می آورند در این این نوع پست ها تغییر ولتاژ صورت نمیگیرد ، معمولا به خاطر محدود کردن تغییرات ولتاژاز از یک راکتور موازی ب شبکه استفاده میشود.پستهای ترکیبی تا مختلط:این پستها ، هم افزاینده یا کاهنده ولتاژ و هم کار پستهای کلیدی را انجام میدهند و نقش مهم در پایداری شبکه سراسری دارد.انواع پست از نظر عایق بندی:پستهای معمولی:پستهایی هستند که هادیهای فاز ها در معرض هوا قرار دارند و عایق بین آنها هوا میباشند تجهیزات برقرار و هادی ها بر روی پایه ها و استراکچرهای فولادی قرار دارند نصب میشوند این \ست ها در فضای آزاد قار دارند و تابع شرایط جوی میباشند.پست های گازی:در این پست از عایق گاز هگزا فلوئور سولفور استفاده میشود این گاز نقاط برق‌دار را نسبت به هم و زمین ایزوله میکنند. کلیه تجهیزات درون محفظه قرار دارند و طوری طراحی شده اند. که گاز به بیرون نشئت نکند،مزایا:اشغال کم فضامعایب:تکنولوژی بالایی دارند که نگهداری و تعمیرات آن سخت است.اجزای تشکیل دهندهسوئیچگرترانسفورماتور قدرتترانسفورماتور زمینجبران کننده هاترانسفورماتور داخلیپست‌های سیارنوع دیگر از پست ها وجود دارد که میتواند به صورت موقت جایگزین پست دائمی شود.دلایل استفاده از پست سیار:زمانی که امکان پست دائمی وجود نداردهزینه زمان نصب پست دائمی بالاستتعمیرات دوره ای پست ثابتآسیب دیدن پست ثبت به دلیل حوادث طبیعی:سیل،زلزلهسوئیچینگ به وسیله پستیکی از وظایف مهم که به وسیله پست انجام می‌شود مسیر دهی یا سوئیچینگ است که به معنای قطع یا وصل خطوط انتقال یا مصرف‌کننده‌ها یا به شبکه‌است. این راه‌گزینی‌ها ممکن است از پیش برنامه‌ریزی شده باشند یا به‌طور اتفاقی صورت گیرند.ممکن است نیاز باشد که خط‌های انتقال یا تجهیزات موجود در پست برای انجام تعمیرات یا عملیات گسترش مانند اضافه کردن یک ترانسفورماتور از شبکه جدا شوند. برای انجام چنین عملیاتی به هیچ وجه کل شبکه را قطع نخواهند کرد بلکه کل عملیات، حین کار شبکه صورت می‌گیرد.در صورت بروز یک خطا در شبکه یا یک قسمت از تجهیزات موجود در پست نیز این ضرورت ایجاد خواهد شد که این قسمت از مدار جدا شود بدون آنکه تأثیری چندانی در کار دیگر قسمت‌ها داشته باشد. در این موارد وظیفه پست‌ها خواهد بود تا قسمت‌ها آسیب دیده بر اثر باد، قوس الکتریکی یا هر دلیل دیگری را از شبکه خارج کنند.جانماییاولین قدم برای طراحی یک پست الکتریکی آماده کردن یک دیاگرام تک خطی ساده‌شده ‌است که ترتیب سوئیچ‌ها و تجهیزات محافظ‌کننده مدار و همچنین خطوط ورودی، خروجی فیدرها یا خطوط انتقال را نشان دهد. این دیاگرام می‌تواند از نرم‌افزارهایی همچون ePLAN تهیه شود.خطوط ورودی تقریباً همیشه دارای سکسیونر و مدار شکن قدرت(دژنکتور)هستند. در برخی موارد خط دارای هر دوی آن‌ها نمی‌باشد و با استفاده از یک سکسیونر یا دژنکتور نیاز مدار برطرف می‌شود. از سکسیونرها برای جداسازی یا ایزوله کردن قسمتی از مدار استفاده می‌شود، زیرا این کلیدها قابلیت قطع مدار زیر بار را ندارند. از دژنکتور معمولاً برای قطع خودکار جریان‌های خطا استفاده می‌شود اما ممکن است برای قطع یا وصل بار نیز مورد استفاده قرار گیرد. زمانیکه یک جریان خطای بزرگ از میان دژنکتور عبور می‌کند با استفاده از یک ترانسفورماتور جریان میزان جریان تشخیص داده می‌شود. امکان دارد از جریان خروجی ترانسفورماتور جریان به عنوان جریان تغذیه دژنکتور برای قطع مدار استفاده شود. این کار موجب جدا شدن مدار معیوب از بقیه مدار می‌شود و این امکان را میدهد که بقیه مدار با کمترین ضربه به کار خود ادامه دهد. دژنکتورها و سکسیونرها ممکن است به‌طور محلی (از داخل پست) یا از خارج به وسیله مرکز کنترل نظارتی فرمان بگیرند.پس از سوئیچ‌ها، خطوط با ولتاژی مشخص به یک یا چند شینه وصل می‌شوند. این شین‌ها معمولاً به صورت سه‌تایی مرتب شده‌اند چراکه استفاده از سیستم توزیع سه‌فازه به‌طور گسترده‌ای در سراسر جهان رایج است.ترتیب استفاده از سکسیونرها، دژنکتورها و شین‌ها سیستمی را به وجود می‌آورد که به‌طور اختصاصی دارای محاسن و معایبی از نظر هزینه و قابلیت اطمینان است. در اصطلاح، به این ترتیب، سیستم شین‌بندی پست می‌گویند. در پست‌های مهم ممکن است از سیستم شین‌بندی رینگ یا دوبل استفاده شود، به این ترتیب در این پست‌ها با بروز خطا در هر یک از خطوط شبکه می‌تواند بدون وقفه به کار خود ادامه دهد و همچنین این امکان برای شبکه به وجود می‌آید تا بدون نیاز به قطع مدار عملیات تعمیر یا نگهداری از کلیدها انجام شود. پست‌هایی که تنها برای تغذیه یک بار صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً از کمترین میزان کلیدها و تدارکات استفاده میشود.زمانی که از ولتاژهای مختلفی برای وصل به شین‌ها استفاده می‌شود بین سطوح مختلف ولتاژ از ترانسفورماتور استفاده می‌شود. هر ترانسفورماتور نیز به نوبه خود دارای یک مدارشکن است تا در صورت بروز خطا در آن، بقیه مدار را از ترانسفورماتور جدا کند.یکی از زمینه هایی که سرو نیرو توس در آن فعالیت میکند ساخت پست های برق فشار قوی است.برخی از افتخارات شرکت سروین توس در زمینه پست برق فشار قوی میتوانید در اینجا ببینید.گواهینامه ها و صلاحیت ها برای انجام امور عمرانی.منابع:سرو نیرو توس