برج خنک کننده چیلر چیست؟

بررسی روش جاگذاری برج خنک کن در مدار کندانسور چیلردر چرخه یک مبرد(سیال خنک کننده) باید دقت نمایید که هدف چیلر فشرده سازی یا افزایش میزان فشار در مبرد و پایین آوردن دمای سیال ( آب) جهت هدایت به تجهیزاتی مانند هواساز ؛ فن کوئل های زمینی و سقفی و کولرهای خنک‌ کننده محیط می‌باشد. در ولقع در یک نگاه ساده به نمودار P-T یا فشار-دما در یک نوع مبرد خاص می‌توان به راحتی مشاهده کرد که گاز خروجی از کمپرسور بعد از خروج دارای فشار و دمای بسیار بالایی می‌باشد. جالب است بدانید بالارفتن دمای مبرد در واقع سبب کاهش راندمان چیلر در ورودی بخش اواپراتور می‌شود و این دمای افزایش یافته در مبرد باید بوسیله کندانسور قبل از ورود به اواپراتور دچار افت وکاهش گردد. پایین آمدن دمای گاز چیلرهای تراکمی آبی در یک مبدل حرارتی بین آب خنک و مبرد صورت می‌گیرد. آب درگردش به مبدل حرارتی در بخش کندانسور چیلر پس از دریافت گرمای مبرد و کاهش دمایی آن باید توسط برج خنک کننده باز یابی شود.برج خنک کننده چیلر-آذین تهویهآشنایی با مقاطع برج خنک کننده چیلرسیستم گردش هوا برج خنک کننده و فن برقی:این قسمت در واقع شامل یک فن یا توربین با وظیفه ایجاد فشار نسبی و گردش و حرکت هوای خنک، یک موتور یا مولد انرژی مکانیکی و یک سیستم انتقال نیرو (سرعت مقطع کاهش) می باشد.فن های برج خنک کننده از مواد مختلفی ساخته می شوند. به عنوان الیاف یا آلومینیوم. موتور باید با قدرت مناسب برای راه اندازی آن نصب شود.فن برج خنک کننده چیلر آذین تهویه نازل های گردش آب و توزیع کننده آب برج:این بخش از برج خنک کننده وظیفه توزیع، گردش و انتقال جریان و جریان خاص سیال آب را بر عهده دارد و ممکن است شامل نازل های مربعی شکل (دوش)، آبپاش (توزیع کننده آب)، شناور، فلنج، شیر، لوله فشار قوی باشد. و یک اتصالات جانبینازل آب پاش کولینگ تاور آذین تهویهقطعات پرکننده یا بسته های تبادل حرارتی:سطوح پرکننده برج خنک کننده یا سطوح تبادل حرارت در چیلر خنک کننده برج خنک کننده، بسته به شکل برج خنک کننده یا مدار بسته، می توانند کویل (شبکه لوله های مسی در یک قاب معمولی) یا تکیه گاه های بسته بندی (شبکه منظم مواد پلیمری برای ایجاد سطح تماس بیشتر بین هوازدگی) و در واقع پکینگ های برج خنک کننده باعث افزایش سطح تماس هوازدگی و افزایش کارایی دستگاه خنک کننده می شود.پکینگ های برج خنک کننده مدار بازپنل های اصلی و استراکچر برج خنک کننده چیلر:این قسمت شامل تشتک آب سرد در انتهای برج وجهت آب خروجی(تشتک یا بیسین)، پنل‌های بدنه ، دریچه ورودی هوا یا لوورها(کرکره ورود هوای تازه) و بخش فن استک یا دهانه خروجی هوای گرم ، استراکپر فلزی که کلیت برج بر روی آن قرار میگیرد که از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم می‌باشد.انواع برج خنک کننده چیلربرج خنک کننده ضد جریان (برج خنک کننده ضد جریان)سیستم جریان هوای این مدل کولرها در خلاف جهت پاشش و ریزش آب خروجی از نازل یا آفشانک های برج می باشد. کولینگ تاور ضد جریان در دو نوع نازل مکعبی و مدور یا گرد طراحی ، تولید و عرضه می شود که نازل های فشار قوی دوار یا جت نازل می باشند که این مدل برج خنک کننده بر اساس هندسه و نوع آب سردکن به دو گروه کلی تقسیم میگردد.برج خنک کننده جریان متقاطع (برج خنک کننده کراس فلو یا آبارا)سیستم ورودی هوای این مدل یک کولر خنک کننده عمود بر برج جریان آب می باشد. این مدل به دلیل جریان مداوم هوای خشک در ورودی قسمت سطوح خنک کننده برای محیط هایی با رطوبت نسبی بالا بسیار مناسب است. استفاده از این مدل خنک کننده چیلر بیشتر برای شمال و جنوب کشور مانند ماهشهر، ساری، مازندران، رشت، گیلان، بندرعباس، درفول و ... توصیه می شود.برج مکعبی مدار باز جریان مخالف آذین تهویهبرج خنک کننده مکعبی ضد جریاناین مدل برج خنک کننده به طور کلی به صورت تک سلولی و چند سلولی در دو حالت مونتاژ درب کارخانه و مونتاژ محل پروژه قابل ارائه است و به دلیل ظاهر مربعی و مکعبی آن نامگذاری شده است. . به دلایل مختلف از جمله نگهداری آسان تر، حمل و نقل و جابجایی آسان، راندمان بالاتر و رسوب کمتر از مهمترین مزایای این مدل برج خنک کننده می باشد.برج خنک کننده مخروطی یا دایره ای یا استوانه ای (Conic Counter Flow)این نوع چیلر صنعتی به دلیل ظاهر مخروطی و استوانه ای شکل به این نام خوانده می شود. برج خنک کننده دایره ای دارای سیستم توزیع جریان آب چرخشی بوده و به دلیل اسپری چرخشی دارای قسمت چرخشی به نام پمپ هیدرولیک می باشد که وظیفه توزیع آب به پکینگ ها را بر عهده دارد. به دلیل حجم زیاد معمولا به صورت مونتاژ سایت یا به صورت بار ترافیکی ارسال می شود.برج خنک کننده 150 گرد (مخروطی)برج خنک کننده خشک دوربین مدار بسته (کندانسور هوای تازه)کندانسور هوا خنک یا خنک کننده هوا (همچنین به عنوان تهویه مطبوع خشک شناخته می شود) اساساً همان سیستم کندانسور هوا خنک در چیلرهای هوا خنک است و گاهی اوقات برای تبدیل کندانسورهای آب خنک به کندانسورهای هوا خنک در اکثر موارد استفاده می شود. از موارد کندانسور هوا خنک و برج خنک کننده دوربین مداربسته عموما در مناطق سردسیر با دمای خشک پایین استفاده می شود و مهمترین مزیت این مدل برج خنک کننده نسبت به سایر چیلرها عدم مصرف آب و کاهش قابل توجه رسوب در قسمت کندانسور است. از چیلر .کولینگ تاور مدار بسته برج خنک کننده دوربین مداربسته هیبریدی (برج دوربین مدار بسته ترکیبی)در بسیاری از چیلرهای آبی در مناطق گرم که استفاده از کندانسور هوا عملاً در دسترس نیست و مشکل تامین آب خنک کننده عملا امکان پذیر نیست و بنابراین این مشکل برج های خنک کننده هیبریدی است که در واقع ترکیبی از چرخه پاشش آب کاملاً باز است. و از چرخه گردش آب بسته استفاده می شود اصولاً باید توجه داشت که برج خنک کننده هیبریدی یا ترکیبی جایگزین مناسبی برای خنک کردن مدار کندانسور چیلر در مناطق گرم و خشک است. امروزه اکثر مشاوران طراحی تهویه مطبوع در اکثر طرح ها و انتخاب ها از سیستم های خنک کننده هیبریدی استفاده می کنند.این مدل از چیلرها ( برج خنک کننده) به دلیل راندمان بسیار بالا در مقایسه با انواع دوربین مداربسته خشک، امروزه بیشترین کاربرد را در بین برج های خنک کننده مدار باز و مدار باز دارد. شواهد و علم نظری نشان می دهد که امروزه سیستم های هیبریدی در تمامی صنایع از جمله ماشین آلات بسیار مفیدتر و قابل قبول تر هستند. اساساً هیبریداسیون یک سیستم از مزایای دو سیستم به طور همزمان بهره می برد که منجر به بهبود بیشتر کیفیت صنایع تبرید در سالهای گذشته شده است.منبع :www.azintahvie.comبرج مدار بسته هیبریدی با تابلو برق راه اندازی و پمپ شاورتبادل حرارت، برج‌های خنک‌کننده مدولار سریال، جریان متقابل یا متقاطع، و همچنین برج‌های خنک‌کننده با کشش طبیعی- مقاوم در برابر درجه حرارت بالا- حداقل افت فشار- سازگار با محیط زیست- طولانی ترین عمر مفید- خواص تبادل حرارت برترابعاد استاندارد L/W/H:2.400 x 300 x 600 (Oder 300) میلی مترسطح تعویض: 125 m 2 /m 3اندازه فلوت: 27 میلی مترجنس: پلی پروپیلن مقاوم در برابر UVبار آب: حداکثر. 30 تن در متر مربع در ساعتفاصله ساپورت ها: حداکثر 1000 میلی مترعرض ساپورت ها: 50 میلی مترمشخصات. وزن: 1,03 گرم بر سانتی متر 3وزن خشک: 25 کیلوگرم بر متر 3ضخامت متوسط ​​فویل 0,66 میلی مترحداکثر. دمای سرویس: 80 درجه سانتیگراد (kurzfristig)تبادل گرما، برج های خنک کننده مدولار سریال، جریان متقابل یا متقاطع، و همچنین برج های خنک کننده با کشش طبیعی.اسکرابرهای جریان متقاطع، واشر گاز.برج های خنک کننده با کیفیت آب بسیار بد.گاز زدایی آبکاربردهای انتقال جرم، تصفیه آب بیولوژیکی.پرهای PP ما را می توان برای دمای بالا نیز تحویل داد. کاربرد، قرار گرفتن در معرض دائمی تا 100 درجه سانتیگراد.در صورت درخواست، ما پرکننده‌های PP مرکب ویژه با درجه ضد حریق B 2 (DIN 4102)، V 2 (UL 94) را تحویل می‌دهیم.البته پرهای بالای 27 میلی متر نیز در PVC با کد FKC 327/627 موجود است.منبع این قسمت آخر در مورد پکینگها را در این قسمت مشاهده کنید پکینگ برج خنک کنپکینگ هات رول آذین تهویه