فیلتر ممبرین

فیلترها اثر کارکرد زیاد و یا خاموش بسیار دچارگرفتگی و تشکیل رسوب در سطوح خود می شوند_از این جهت برای برطرف کردن عوامل کاهش بازدهی کارکرد فیلترها از سیستم های CIP جهت شستشو سطوح ممبرین استفاده می کنند.میزان تنظیم اسید و باز در شستشوی دوره ای فیلترها اهمیت بسیار دارد چون ممکن است باعث ایجاد شکاف در سطوح فیلتر ممبرین شود.?فیلتر ممبریندر سیستم اسمز معکوس غشاء مهمترین و حساس ترین قسمت دستگاه می باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخ های آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذار و زیست کش ها (Biocides) واکنش ندهد.ممبرین spiral woundفیلتر اسمز معکوس لایه ای نازک است که اجازه عبور یون های خاصی را از غشا خود نمی دهد. طبق توانایی این فیلتر در حذف یون ها از محلول ها، کاربرد اصلی آن در حذف نمک از محلول های آبی می باشد. قبل از سال ۱۹۹۰ از سلولوز استات در ساخت ممبران استفاده می شده است اما بعدها با ترکیبات پلی آمیدی تعویض شد، زیرا پلی آمید دارای قابلیت حذف نمک بالاتر با مصرف انرژی کمتر می باشد. به دلیل قابلیت حذف یون های غیر محلول از محلول بدون تغییر فاز از این غشا جهت حذف نمک و TDS آب استفاده می شود.عوامل مؤثر در مقایسه غشاء ها عبارتند از:قطر سوراخ هاضخامتمقاومت در مقابل مواد شیمیاییقیمتافت فشارشرکت سازنده?ممبرین ها بر اساس تحمل در برابر اسید و باز ها، مشکلات میکروبی آب ها ، رنج PH تولید می شوند. رایج ترین مدل ممبرین استفاده شده در ایران برای آب های لب شورمعمولا BW30-4040 , Bw30-400 و برای آب های دریایی SW30-400 , SW30-4040 می باشد.شرکت آریا عمران عرضه کننده انواع فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد برای ارتباط با کارشناسان فروش شرکت آریا عمران با شماره های دفتر تهران : ۰۲۱-۲۶۷۶۰۱۶۹ و ۰۲۱-۲۶۷۶۰۱۷۷ و دفتر کرج : ۰۲۶-۳۴۴۲۲۴۳۴ و ۰۲۶-۳۴۴۷۴۳۷۳ تماس حاصل نمایید.تحمل فیلترهای ممبرین آب های لب شور مانند BW30-400 عموما شوری آب در بهترین شرایط از ۳۰۰۰ DDM فراتر نمی رود و قرار دادن این فیلتر ها در این رنج TDS آب باعث گرفتگی زودتر فیلترها می شود. برای تصفیه آب ها با شوری بالاتر از مدل SW استفاده می کنند.?معمولا در عملکرد معمول فیلتر ممبرین ها، ذرات کلوئیدی و مواد آلی نامحلول و بیولوژیکی بر روی غشا های ، ممبرین رسوب می کنند. رسوبات در حین کار بر روی سطح غشا فیلتر ممبرین ها جمع می شوند تا زمانی که باعث از بین رفتن جریان نفوذ نرمال و معمول آب تولیدی و میزان حذف عادی نمک آب و یا هر دو می شود.هنگامی که یک یا چند شرایط ذیل محقق شد باید فیلتر ممبرین ها را شست:افت جریان آب تولیدی عاری بیش از ۱۰%کاهش دفع نمک تا میزان ۵-۱۰ % در آب فاضلابافزایش ۱۵-۱۰ درصدی افت فشار حاصل از اختلاف فشار آب ورودی با آب فاضلاب۶ مرحله برای شستشو این فیلترهاآماده سازی محلول شستشوی این فیلترهاپمپاژ جریان ضعیف در این فیلترها محلول شستشو گرم شده و میکس شده یا مخلوط شده در محفظه های ممبرین ها باید توجه داشت فشار جریان ضعیف برای جایگزینی آب در جریان تولید از قبل می باشد، لذا باید مقدار فشار حداقلی جریان به اندازه ای باشد تا پس ?از عبور از فیلترها و افت فشار متحمل شده از خروجی فاضلاب محفظه های ممبرین خارج شود. بهتر ست قبل از شستشو مقدار آب فاضلابدرون محفظه های ممبرین را ابتدا خارج کرده و بعد محلول شستشو را در محفظه های ممبرن جریان دهید.در هنگام شسشتوی ممبرین ها حتما باید میزان PH را اندازه گرفت. در صورتی که PH در طی اسید شویی بیش از ۰/۵ واحد افزایش یابد لازم است اسید بیشتری به تزریق مواد شستشوی اضافه کرد. و اگر در زمان شسشتوی با مواد بازی، PH در طی تمیز کردن قلیایی بیش از ۰/۵ واحد کاهش یابد، باید مواد قلیایی بیشتری را به مواد شیمیایی شستشوی اضافه نمود.ممبرینمدل ممبرین BW30-400 ساخت شرکت Dow filmtec یکی از انواع این نوع از فیلتراسیون های تولیدی این شرکت است که برای به دست آوردن بیشترین میزان تولید آب مورد نیاز در طراحی سیستم استفاده می شود.ممبرین BW30-400 با به دست آوردن بیشترین جریان و بیشترین توانایی دفع یا به اصطلاح ریجکشن می تواند در سیستم تولید بدون کلرینه شدن در روند تولید کمک کند و این یکی از دلایلی است که این ممبرین باعث محبوبیت زیاد و کارایی بهینه در رنج PH بین ۱۳-۱ نسبت به سایر ممبرین های دستگاه آب شیرین کن یا RO (اسمز معکوس) دارد. با بیش از یک دهه عملکرد این ممبرین برای تولید کنندگان اثبات شده است که BW30-400 محصولی است که میتواند برای سالها بدون دردسر کار کند.