آموزش هواگیری داکت اسپلیت

سلام دوستان ویرگولی. در پست قبل درباره تفاوت های اسپلیت یا کولر گازی و داکت اسپلیت براتون صحبت کردم مزایا و معایب هریک رو براتون شرح دادیم تا با شناخت کامل هر دو دستگاه و مکان مورد نظرتون بهترین انتخاب رو داشته باشید و دستگاهی متناسب با شرایط و نیاز خود تهیه کنید. اما این پست برای اون دسته از دوستانی هست که دستگاه داکت اسپلیت دارند. در این پست درباره علت هواگیری داکت اسپلیت و روش هواگیری داکت اسپلیت صحبت میکنیم. با ما همراه باشید تا بهتون آموزش بدیم چطور دستگاه داکت اسپلیت خود را هواگیری کنید.داکت اسپلیت دارای عملکردی شبیه به کولر گازی است و از ظرفیت 18000 به بالا تولید می شود و با بهره گیری ازالکتروفن قوی تر در پنل داخلی امکان کانال کشی در سقف یا دیوار کاذب را مهیا می سازد.هواگیری داکت اسپلیتداکت اسپلیت چیست؟داکت اسپلیت ، نوعی از سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی است که به صورت دو حالته (دو فصلی) عمل می‌کند. بدین معنا که از یک سو عملکردی شبیه به کولر گازی (اسپلیت) دارد و از سویی دیگر توسط آب گرمی که در درونش جریان دارد کار می‌کند.هواگیری داکت اسپلیت در زمان راه اندازی آن یکی از امور مهم می‌باشد که باید حتما انجام شود. در این مقاله روش هواگیری داکت اسپلیت را می آموزید به گونه ای که خودتان بتوانید هواگیری داکت اسپلیت را انجام دهید.علت هواگیری داکت اسپلیتهواگیری داکت اسپلیت باید انجام شود چرا که باعث عملکرد بهتر داکت اسپلیت می شود.هواگیری داکت اسپلیت معمولا قبل از فصل سرد زمستان انجام می‌شود چرا که داکت اسپلیت برای گرم کردن محیط از آب گرم استفاده می‌کند و در صورتی که هواگیری داکت اسپلیت انجام نشود امکان سرد شدن در فصل زمستان را دارد و همچنین می‌تواند سبب روشن نشدن داکت اسپلیت شود. که این امر ضرورت هواگیری داکت اسپلیت را تایید می کند. در سیستم های تهویه مطبوع که با آب کار می کنند گاها وجود هوا در لوله کشی و کویل ها سبب جلوگیری از گردش آب و در نتیجه جلوگیری از انتقال حرارت می شود. استفاده از شیرهای هواگیری اتوماتیک یا شیرهای هواگیری دستی در نقاط مخصوص این مشکل را حل می کند.برخی از کویل های داکت اسپلیت دارای شیر هواگیری هستند که در بالای کویل قرار دارد. بهتر است ورود آب به کویل از اتصال پایین و خروج آب از اتصال بالا انجام شود تا مسیر خروج هوا با مسیر خروج آب یکی باشد.سیستم خنک کننده داکت اسپلیت نیاز به هواگیری ندارد این سیستم با گاز مبرد کار می‌کند و به کویل آب گرم دستگاه مربوط نمی شود.روش هواگیری داکت اسپلیتوسایل مورد نیاز از جمله آچار فرانسه، آچار شش گوش و نشت یاب را برای هواگیری داکت اسپلیت آماده کنید.در مرحله اول لوله کشی‌ها را بررسی کنید و از عدم نشتی لوله ها اطمینان حاصل نمایید.سوپاپ شیر را با استفاده از آچار شش گوش باز کرده و تا ده ثانیه منتظر بمانید تا گاز آن خارج شود و سپس دوباره آن را ببندید.لوله‌های گاز را بررسی کنید در صورتی که نشتی داشتند آن‌ها را محکم کنید و در صورتی که نشتی آن‌ها برطرف نشد از تعمیر کاران کمک بگیرید.در مرحله بعد سوپاپ سه طرفه را باز بگذارید تا هوای درون آن خارج شود.در این مرحله باید پین مرکزی سوپاپ را به داخل فشرد و پس از چند ثانیه آن را رها کنید و این کار را چندین بار انجام دهید تا به طور کلی هواگیری داکت اسپلیت انجام شود.در مرحله آخر باید سوپاپ سه طرفه را که پیچ و مهره‌های آن را باز کردید ببندید و زمانی که مطمئن شدید هواگیری انجام شده است می‌توانید داکت اسپلیت را روشن کنید.نکات قابل توجه در هواگیری داکت اسپلیتدر ادامه باید بگویم که در هنگام هوا گیری داکت اسپلیت آب خروجی آب جوش است و باید بسیار مواظب باشید که به وسیله آب جوش خارج شده از لوله‌های داکت اسپلیت نسوزید فاصله خود را رعایت کنید و همچنین نکات ایمنی را رعایت کنید.با انجام صحیح هواگیری داکت اسپلیت در فصل زمستان می توان بیشترین بازدهی را از دستگاه انتظار داشت. در صورت نبود هوا درون لوله ها و اتصالات، آبگرم به خوبی درون مدار در جریان بوده و هوای مورد نیاز هواساز را تامین می کند. همین امر علاوه بر افزایش بازدهی دستگاه نقش پر رنگی در کاهش مصرف انرژی دارد. حین هواگیری با رعایت نکات ایمنی از آسیب زدن به دستگاه و همچنین فردی که این عمل را انجام می دهد، ممانعت کنید.منبع : سایت فنی و مهندسی بامین تهویه.