تصفیه آب(RO)

تصفیه آب(RO)آب تنها منبعی است که جايگزينی برای آن فعلا وجود ندارد و به همين دليل امروزه تاکيد بر صرفه جويی و استفاده بهينه از منابع آبی می‌باشد.امروزه تصفيه آب چه به عنوان آب آشاميدنی و چه برای استفاده صنعتی، از اهميت خاصی برخوردار است. در كاربردهای صنعتی عدم تصفيه مناسب و صحيح آب، دستگاه‌ها و تجهيزات را متحمل خسارات زيادی كرده و روند عمليات واحد را با مشكل مواجه خواهد ساخت.آب تنها منبعی است که فعلا جایگزینی برای آن وجود ندارد. به همین دلیل امروزه تاکید بر صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی می باشد. امروزه تصفیه آب چه به عنوان آب آشامیدنی و چه برای استفاده صنعتی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در کاربرد های صنعتی عدم تصفیه مناسب و صحیح آب، دستگاه ها و تجهیزات را متحمل خسارات زیاد میکند .فرآیند اسمز معکوس(RO) به عنوان متداول ترین روش تصفیه آب معرفی می شود.به طور کلی سیستم تصفیه آب به روش RO شامل دو بخش است:1-سیستم پیش تصفیه (Pre-Treatment)به مظورحذف کدورت، مواد معلق، رنگ، بو ،طعم و مزه آب که از فیلترشنی، فیلتر کربنی و فیلتر کارتریج می توان استفاده کرد.فیلتر شنیفیلترهای شنی به صورت استوانه های تحت فشار و عموما از جنس FRP هستند که اولین مرحله تصفیه جهت جداسازی و حذف ذرات کلوئیدی و ناخالصی های موجود درآب می باشند. این ستون ها محتوی شن سيليس و آنتراسيت با دانه بندی مناسب و درجه خلوص بالا می باشند.کاربردهای فیلتر شنی: به منظور پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس تصفیه نهایی در واحدهای تصفیه فاضلاب بهداشتی تصفیه آب استخرهای پرورش ماهی تصفیه آب برج های خنک کنندهفیلتر کربن اکتیوکربن اکتیو ماده ایست که به دلیل وجود تخلخل در ساختار خود و ایجاد پیوندهای بین مولکولی، به عنوان یک جاذب قوی جهت حذف بو، رنگ، مزه و مواد آلي موجود در آب مصرفي می توان استفاده کرد. فيلتر هاي کربني مانند فیلترهای شنی به صورت مخازن تحت فشار هستند.کاربردهای فیلتر کربن اکتیو: پیش تصفیه واحد اسمز معکوس به عنوان جاذب رنگ در پسابهای رنگرزی حذف کدورت در پساب تصفیه فاضلابفيلتر کارتريججهت حذف مواد معلق باقی مانده در آب ، به منظور تکمیل فرایند فیلتراسیون و حذف ذرات معلق درسیستم پیش تصفیه از فیلترهای الیافی ویژه از جنس پلی پروپیلن(PP) می توان استفاده نمود. فیلترهای کارتریج ذرات فیزیکی معلق بزرگتر از 5 میکرون موجود در آب را حذف میکند بنابراین از صدمه دیدن غشا(ممبران) RO جلوگیری می شود.2- سیستم تصفیه(Treatment)روش اسمز معکوس Reverse Osmosis(RO) متداول ترین تکنولوژی تصفیه آب می باشد. در این فرآیند،آب خام توسط یک پمپ فشار قوی از داخل غشا نیمه تراوا(ممبران) عبور کرده و آب تقريبا خالص در يک طرف غشاء خارج می شود.گندزدایی و ضدعفونی آبگندزدایی آب با کلربه منظور حذف عوامل بیماری زا از آب های آشامیدنی از گاز کلر به عنوان رایج ترین روش ضدعفونی آب میتوان استفاده کرد. واکنش کلر با آب و تشکیل هیپوکلرواسید، قدرت بالایی برای از بین بردن باکتری ها داشته و در مدت زمان کوتاهی می توان عوامل بیماری زا را از آب های آشامیدنی نابود کرد.قدرت اکسیدکنندگی بالا و همچنین واکنش پذیری این عنصر باعث می شود که این روش ضدعفونی کردن آب معایبی نیز به داشته باشد مانند: مسمومیت شدید و خفگی درصورت استنشاق گاز کلر سوزش شدید در صورت تماس کلر با پوست ترکیبات کلر را نباید در فضای بسته با مواد شیمیایی دیگری استفاده کرد زبرا احتمال انفجار در آنها هستضدعفونی آب با ازنازن(O3) یک مولکول سه اتمی اکسیژن می باشد که به دلیل خاصیت اکسید کنندگی بالا و ناپایداری آن پس از ورود به آب به اکسیژن تبدیل خواهد شد. تاثیر ازن در ضدعفونی آب بیشتر از کلر می باشد و استفاده از ازن به دلیل نداشتن ترکیبات جانبی مضر در مقایسه با کلر ایمن تر می باشد. همچنین گاز ازن علاوه بر ضدعفونی آب در حذف و کاهش بو نیز تاثیر بسزایی دارد.دستگاه ازن ژنراتور دستگاه تزریق ازن می باشد که با یک گاز تغذیه ورودی که هوا یا اکسیژن خالص است و همچنین ونتوری، ازن تولیدی را به جریان آب تزریق می کند. دستگاه ازن ژنراتور در ظرفیت های متنوع قابل فروش می باشد.از گاز ازن همچنین به منظور بوزدایی و از بین بردن باکتری ها ی موجود درآب و همچنین پالایش آب استخرها ، به منظور ضدعفونی هوای سالن های تولید در اکثر محیط های بسته مانند انبار و سیلوهای ذخیره غلات میتوان استفاده کرد.