شناخت انواع مختلف پکیج بوتان

عیب یابی پکیج بوتان یکی از اصلی ترین مواردی است که این روزها خانواده های زیادی را درگیر خود کرده است. با ساخت و سازهای مدرن، دیگر بخاری های گازی و آبگرمکن های جای خود را به پکیج ها دادند و همین امر باعث شده تا استفاده از این محصول به مراتب بیشتر شود.محصولات و برندهای ایرانی و خارجی زیادی از پکیج ها در بازار وجود دارد که خیلی از خریداران به دلیل کیفیت و قیمت مناسب، اقدام به خرید پکیج های دیواری می کنند.در طول مصرف، ممکن است این محصول با مشکلاتی رو به رو شود که نیاز به تعمیر و سرویس باشد. گاهی افراد برای اینکه هزینه کمتری پرداخت کنند سعی در عیب یابی و تعمیر دستگاه خود هستند.در این مقاله به صورت کلی تمام مواردی را که برای عیب یابی پکیج های بوتان نیاز است را در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید با بروز مشکلات سریعا ان را رفع کنید. با این حال پیشنهاد می کنیم به هیچ عنوان بدون حضور متخصص اقدام به تعمیر ننماید. چرا که باز کردن و سرویس پکیج ها نیاز به تخصص دارد.به یاد داشته باشید که تنها دانستن روش تشخیص عیوب پکیج، نمی تواند به شما کمک کند، بلکه باید با انواع مدل های این محصول نیز آشنا شوید.پکیج های بوتان با توجه به نیاز مصرف کننده در مدل های مختلف به روز شده و در بازار موجود است. هر یک از این محصولات می تواند عیب های مختلفی داشته باشد و روش نمایش آن ها نیز متفاوت طراحی شده باشد.پس قبل از هر اقدامی به مدل پکیج خود توجه کنید. در ضمن به خاطر داشته باشید که بر روی نمایشگر پکیج های بوتان خطا ها به صورت کد نمایش داده می شود. اگر شما توانید معنی کدهای نمایش داده شده را تشخیص دهید، عیب یابی با سرعت بیشتری انجام می شود.از مدل های پکیج بوتان می توان به؛ مدل Verona، مدل Perla pro، مدل Optima، مدل Calda venizia، مدل Benessere pro، مدل Parma، مدل Nuova acqua و پکیج بوتان مدلCV 424 اشاره نمود.رایج ترین مشکلات پکیج بوتانهر یک از مدل های مختلف پکیج دارای ارورهای متفاوتی هستند. ولی با این حال مشکلاتی که برای این محصول ایجاد می شود در موارد مشابه اتفاق می افتد. از این رو به عمده ترین مشکلات پکیج بتوان می پردازیم.خاموش شدن مداوم پکیجاگر شما از پکیج های بوتان استفاده می کنند شاید با این مشکل رو به رو شده باشید. در این موارد افراد نگران هزینه های تعمیر بوده و سعی می کنند خود مشکل را رفع نمایند.برای اینکه مشکل خاموش شدن پکیج رفع شود، قبل از هر چیز باید علت آن مشخص گردد. از جمله مواردی که در بروز مشکل فوق تاثیر گذار است می توان به:خراب شدن برد پکیجکم فشار شدن اب یا گاز با توجه به فشار تنظیم شده دستگاهاشاره نمود. برای اینکه پکیج شما در کمترین زمان و بدون هزینه های اضافی به فعالیت خود ادامه دهد پیشنهاد می کنیم با متخصصین در این حوزه تماس بگیرید.ایجاد سر و صدای زیادوقتی که پکیج با سر و صدای زیادی همراه است نباید به حال خود رها کرده و اجازه بدهید به همن منوال فعالیت خود را ادامه دهد. چرا که ممکن است بخشی از قطعات دستگاه دچار مشکل باشد که در صورت تعمیر نکردن به بخش های دیگر نیز سرایت کند و هزینه تعمیرات افزایش یابد.از اصلی ترین دلایل ایجاد صدا در پکیج، رسوب گذاری و هوا گرفتن آن اشاره نمود. برای این منظور حتما باید شما اقدام به رسوبگیری و یا هواگیری نمایید.وجود آب در لوله های پکیج می تواند باعث انقباض و انبساط شده و همین امر منجر به سر و صدای دستگاه شود.علت دیگر جوشیدن آب درون ترموستات است. باید این بخش را مورد بررسی قرار دهید. چرا که نباید به صورت دائمی آب در حال جوش باشد. به همین جهت در صورت بروز این مشکل تنظیمات دمای پکیج را کنترل کنید.در صورت ناتوانی در این کار با متخصصین و تعمیرکاران خبره در این زمینه تماس بگیرید.افزایش دمای آب خروجیاگر با افزایش دمای آب خروجی پکیج مواجه هستید باید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد. چرا که یکی از موارد ذکر شده علت بروز این مشکل است.میزان گاز ورودی پکیج مورد بررسی قرار گیرد.اگر فشار آب ورودی کم است باید اقدام به رفع مشکل نمایید.ممکن است مسیر ورودی و خروجی آب پکیج مسدود باشد که سریعا باید این مشکل رفع گردد.روشن نشدن پکیجوقتی که پکیج بدون هیچ علتی روشن نمی شود احتمالا مشکل از گاز ورودی دستگاه است. در این صورت شما باید شیلنگ ورودی گاز را مورد بررسی قرار دهید.در قدم اول مطمئن شوید که شیلنگ به گاز متصل است و گاز پکیج قطع نباشد.در قدم بعدی لوله گاز ورودی را بررسی نمایید. چرا که ممکن است لوله گاز نیاز به هواگیری داشته باشد.اگر مشکلات فوق وجود نداشت، باید فشار گاز ورودی به پکیج مورد بررسی قرار گیرد. چرا که ممکن است فشار گاز بیشتر از توان دستگاه شما باشد.ارورهای مدل های مختلف پکیج بوتانهمان گونه که در بخش های قبل بیان شد، پکیج بوتان مدل های مختلفی دارد که هر کدام برای نمایش دادن خطاها از علائم جداگانه ای ساتفاده می کنند.در ادامه این مقاله قصد داریم ارورهای هر یک را به صورت جداگانه و برای تشخیص زودتر و بهتر مشکل پکیج بیان کنیم.خطاهای پکیج بوتان مدل ورونا – VeronaE01: اگر بعد از مرحله جرقه زنی پکیج روشن نشود ارور فوق بر روی پکیج نمایش داده می شود.E02: زمانی که دمای آب بیش از حد بالا برود و یا اینکه قطع شدن کابل اتفاق بیفتد کلید حرارتی فعال می شود. در این صورت این خطا بر روی پکیج نمایش می دهد.E03: زمانی که کلید حرارتی کلاهک تعدیل فعال می شود.E04: نمایشگر کم بودن فشار آب برای فرایند گرمایشیE06: زمانی که سنسور آب گرم بهداشتی دچار خرابی شود ارور نمایش می دهد.E07: در صورت قطع شدن سیم سنسور آب بهداشتی یا NTC بهداشتیE09: اب در مدار به درستی گردش نمی کند.E11: وجود پارازیت مغناطیسی در اطراف شعلهE12: زمانی که سیم مدولاتور شیرگاز قطع کند.E28: زمانی که یک خطا به صورت مداوم و بیش از ۵ بار نمایش داده می شود.ارورهای پکیج بوتان مدل پرلا – PerlaE01: شعله ایجاد نمی شود.E02: کلید حرارتی دچار مشکل شده است.E03: این ارور نشانگر سه مشکل است: وجود خطا در پرشر خروجی دود (سوییچ)، خطا در مجموعه دود و فن، مشکل در ترموستات دودE04: زمانی که فشار آب در فرایند گرمایش کم باشد.E06: وقتی سنسور تشخیص دما و گرمای آب مصرفی دچار مشکل می شود.E07: وقتی NTC گرمایشی دچار قطعی باشد.E11: زمانی که شعله و حرارت قبل از رسیدن به دستور برد به شیر گاز حس شود.ارور دما + چشمک زمان: این ارور زمانی که ترموستات ایمنی دود، کم بودن فشار آب گرمایشی و فعال بودن کلید فشار نمایش داده می شود.ارورهای پکیج بوتان مدل کالداونیزیا – CALDA VENISIA و پکیج بوتان مدل اپتیما – OPTIMAسبز چشمک زن هر ۰/۵ ثانیه: این ارور نشان می دهد که:مجموعه فن و یا پرشر دچار خرابی شده است.پمپ سیرکولاتور مشکل دارد.در کلید حداقل فشار یا چگالیده مشکل ایجاد شده است.ممکن است ارور فوق مشکلات دیگری را نیز نمایش دهد. اگر بعد از مطالعه مقاله و همچنین دفترچه راهنما علت را تشخیص ندادید سریعا با متخصصین تعمیرات پکیج بوتان تماس بگیرید.نمایش چشمک زن هر ۵ ثانیه ۱ بار: در این صورت پکیج شما آماده کار است ولی دستوری برای گرم کردن آب دریافت نمی کند.زرد ثابت: در این صورت سنسور آب مصرفی و یا NTC دستگاه دچار مشکل شده و یا اینکه قطع شده است.سبز چشمک زن سریع: ارور فوق نشان می دهد که:گریپاژ پمپ پکیج شما مشکل دارد.دستگاه برای گرمایش با کمبود آب مواجه است.سنسور NTC دچار خرابی شده است.برد دستگاه پکیج بوتان خراب است.و ….ضمنا این ارور برای خرابی ها و مشکلات دیگر نیز نمایش داده می شود.زرد چشمک زن: پکیج با تمام توان خود در حال فعالیت است.قرمز ثابت: زمانی که این ارور نمایش داده می شود یکی از مشکلات زیر وجود دارد:در سنسور گرمایشی پکیج مشکل ایجاد شده است.ترموستات دود دچار قطعی شده است.شعله برای روشن شدن پکیج تشکیل نشده است.برد الکترونیکی دچار عیب شده و باید تعمیر شود.کلید کنترل حداقل فشار دچار مشکل شده است.قرمز چشمک زن ۰/۵ ثانیه – ۰/۵ ثانیه: در این صورت کلید حرارتی دستگاه مشکل دارد.نکته:تمام مواردی که به آن ها اشاره شد باید توسط متخصصین خبره در این زمینه پیگیری شده و پس از یافتن علت های ارورها، سریعا اقدام به تعمیر نمایند.توجه داشته باشید هر گونه دستکاری پکیج بوتان می تواند عیب ها و خطاهای آن را افزایش دهد. به طوری که مجبور به صرف هزینه های بیشتر برای تعمیر دستگاه، تعویض قطعات و در موراد خاص نیاز به تعویض پکیج خواهید بود.متخصصین دکتر تعمیرکار برای تعمیر پکیج بوتانوقتی پکیج شما با هر گونه ارور و یا مشکلی مواجه شد سریعا با متخصصین دکتر تعمیرکار تماس بگیرید. این مرکز تعمیرات با داشتن بهترین تکنسین های تعمیرات که در زمینه به روز ترین پکیج های بوتان در مدل های مختلف آموزش های کافی را به صورت عملی و تجربی گذرانده اند، قادر هستند در کمترین زمان و قیمت مناسب اقدامات لازم را انجام دهد.عیب یابی پکیج بوتان باید توسط متخصصین خبره و کار بلد انجام شود. از این رو تماس با این مرکز یعنی مرکز دکتر تعمیرکار را فراموش نکنید.حرف آخرعیب یابی پکیج بوتان تنها بخشی از تعمیرات این دستگاه به شمار می رود. در حال حاضر دستگاه های به روز با کمک ارورهایی که نمایش می دهد به راحتی مشکل را نمایان می کنند.برای اینکه هزینه تعمیرات خود را چند برابر نکنید در اولین فرصت پکیج را خاموش کرده و با متخصصین دکتر تعمیرکار ( در هر نقطه از استان تهران که ساکن هستید) تماس بگیرید.