نگاهی مختصر به خطاهای عمومی پکیج های دیواری

نگاهی مختصر به خطاهای عمومی پکیج های دیوارییکی از مهمترین مباحث در دوره آموزش نصب و تعمیرات پکیج دیواری آموزشگاه برق و الکترونیک بحث رفع خطاهای پکیج دیواری است. هنگامی که شما یک پکیج دیواری یا هر نوع دیگری از پکیج را تهیه می کنید، همراه آن یک دفترچه راهنما نیز دریافت می کنید. در قسمتی از این دفترچه انواع کدهای خطای پکیج ها نوشته شده است. دستگاه پکیج به شکلی طراحی شده که در مواقعی که ایرادی برای قطعه ای از پکیج پیش می آید، کدهای خطایی روی صفحه نمایش کوچک پکیج نشان داده می شود که مربوط به همان قطعه است.بنابراین یک تعمیرکار پکیج در این حالت قادر است تشخیص دهد که مشکل از کجای پکیج سرچشمه می گیرد و برای سرویس پکیج مستقیم به سراغ همان قسمت می رود. در این مقاله قصد داریم خطاهای رایج انواع پکیج های دیواری پرفروش بازار را معرفی کنیم و اطلاعات لازم برای فهم این خطاها را نیز به شما ارائه دهیم. با یکی از اساسی ترین مباحث آموزش نصب و تعمیرات پکیج یعنی خطاهای پکیج های دیواری با ما همراه باشید.پکیج بوتانپکیج بوتان یکی از پکیج های رایج بازار است که نامی شناخته شده دارد. در این بخش خطاهای پکیج های بوتان در مدل های مختلف را بررسی می کنیم.خطاهای پکیج های دیواری بوتان مدل اپتیما و کالداونیزیاØ اگر چراغ سبز روشن باشد یعنی مشعل روشن است.Ø روشن بودن چراغ چشمک زن اگر یک ثانیه روشن و پنج ثانیه خاموش باشد به معنای این است که دستگاه در حالت استندبای می باشد.Ø اگر چراغ سبز چشمک زن 5 ثانیه روشن و 5 ثانیه نیز خاموش شود یعنی Pressure آب ایراد دارد.Ø اگر چراغ چشمک زن فعال شود یعنی ترموستات حد قطع است.Ø اگر چراغ چشمک زن ثابت بماند یعنی ntcگرمایش و ترموستات دود قطع است.Ø اگر چراغ زرد رنگ در حالت چشمک زن باشد یعنی سیستم در حالت حداکثر توان گرمایشی قرار دارد.خطاهای پکیج های دیواری بوتان مدل بیتا و پارماØ اگر چراغ های سبز و قرمز ثابت روشن بمانند یعنی در ntc آب مصرفی مشکل فنی ایجاد شده است.Ø در صورتی که چراغ قرمز نیم ثانیه روشن و نیم ثانیه خاموش باشد یعنی ترموستات حد قطع شده است.Ø در حالتی که چراغ قرمز دو دهم ثانیه روشن و سپس دو دهم ثانیه خاموش شود بدین معنی است که سیستم گرمایش دچار مشکل شده است.Ø اگر چراغ سبز نیم ثانیه روشن و سپس نیم ثانیه خاموش باشد یعنی Pressure دود و آب قطع شده است.خطاهای پکیج های دیواری بوتان مدل پرلا و پرلا پروخطاهای عمومی پکیج های دیواری بوتانکد خطاعدم تشکیل شعلهE01فعال بودن ترموستات حدE02فعال بودن پرشر دودE03کمبود فشار آب مدار گرمایشE04ntc آب گرم مصرفی قطع می باشدE06گرمایش قطع استE07قبل از فرمان برد، شعله به وجود می آیدE11کافی نبودن فشار آب گرمایشچشمک زنتنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایشADJخطاهای پکیج بوتان مدل VCخطاهای عمومی پکیج های دیواری بوتانکد خطاقطع گاز و عدم تشکیل شعلهE01فعال شدن ترموستات حدE02فعال شدن پرشر دود پس از دو دقیقهE03ایجاد نقص در مدولاتور شیر گازE04ایجاد نقص در ان تی سی مدار گرمایشE05ایجاد نقص در ان تی سی مدار آب گرم مصرفیE06وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فنE07ایجاد اختلال در ترموستات اتاقیE08افزایش دمای آب گرمایش به بیشتر از ۹۵ درجهE09ایجاد اختلال در نرم افزار دودE013ایجاد اشکال فنی در پرشر دودE15فعال شدن ترموستات دودE17یخ زدن مبدل اصلیE25ایجاد خطا در پرشر آبE27ایجاد اختلال در مدار برق رسانی شیر گازE29خطاهای پکیج بوتان مدل روماخطاهای عمومی پکیج های دیواری بوتانکد خطاعدم حس کردن شعله توسط سنسور دستگاهA01اختلال در ترموستات پکیجA 02فعال شدن پرشر دودA 03ایجاد اشکال در پرشر آبA 04خراب شدن بردA 05اختلال در مدار ntc گرمایشA 06ایجاد اختلال در ntc مدار آب گرم مصرفیA 07عمل کردن سنسور قبل از فرمان بردE11مشکل تنظیم حداقل و حداکثر دمای گرمایشADJایجاد اشکال و اختلال در پرشر دود تا ۱۰ دقیقهچشمک زن تابستانه و زمستانه به محض باز شدن آبایجاد اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقهچشمک زن تابستانه و زمستانهارورهای پکیج ایران رادیاتوریکی دیگر از پکیج های بسیار رایج بازار پکیج ایران رادیاتور می باشد. این کمپانی سابقه طولانی در طراحی و تولید سیستم های سرمایشی و گرمایشی دارد. خطاهای پکیج های دیواری ایران رادیاتور به قرار زیر است.ایرادکد خطاایراد در برد کنترل30 و 40فعال بودن ترموستات ایمنی ۱۰۵ درجه‌80افزایش حرارت مبدل اولیه به بیش از ۸۹ درجه70سنسور شعله یون70 و 80مشکل در عملکرد ضد یخ زدگی دستگاه با پمپ روشن60 و 80ایراد عمل ضد یخ زدگی دستگاه با مشعل روشن60 و 70باز شدن سنسور آب گرم50 و 80اتصال کوتاه سنسور آبگرم50 و 70سنسور شوفاژ مدار قطع شده50 و 70 و 80سنسور شوفاژ اتصال کوتاه50 و 60ترموستات قطع شده و معمولی بودن دمای آب40 و 70 و 80باز بودن پرشر سوئیچ آب40 و 70باز بودن سنسور دود40 و 80باز بودن پرشر و عدم فعالیت فن40 و 60 و 80ارورهای پکیج دیواری بوشبوش یک برند آلمانی معروف در ایران است که می توان انواع لوازم خانگی این برند را در بازارهای ایران یافت. یکی از لوازم خانگی این برند در ایران پکیج است. خطاهای عمومی پکیج های دیواری این برند را در زیر مشاهده می کنید.ایرادکد خطاخراب شدن حسگر دود و یا قطع شدن سیم آنA3بدون فن بودن پکیج و فعال بودن حس گر دودA4اعلام نمودن عدم تخلیه دود به وسیله حسگر ntcA6بروز ایراد در ntc مصرفیA7قطع ارتباط کن با بردA8اختلاف دمای آب گرم خروجی نسبت به دمای مبدل آنAAخراب شدن کلید کدB1قطع شدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین انجام کارC1قطع نشدن اتصالات پرشر کلید دودC4اشکال در پرشر سوئیچ دودC6فراتر رفتن آب عبوری از حد مجاز در فلومتر دستگاهCAقطع شدن ارتباط ترموستات اتاقی با بردCCقطع شدن ارتباط بین پایه ۸ و ۹ ترمینالD3ایراد در ntc گرمایشیE2ایراد در عملکرد ترموستات حدE9شعله دستگاه ایجاد نمی شودEAایجاد اختلال در واحد کنترلF0ارسال سیگنال اشتباه سنسور شعلهF7مشکل سیگنال سنسور شعلهFAکلید ریست را فشار دهیدFDارور و خطا پکیج ایساتیسایرادکد خطاپایین آمدن فشار آب در مدار گرمایشE1شعله دستگاه ایجاد نمی شودE2بروز ایراد در عملکرد فنی ntc گرمایشE3بروز ایراد در عملکرد فنی ntc گرم مصرفیE4بروز ایراد در پرشر سوئیچ دودE6کلید حرارتی فعال شده استE 7عدم برقراری ارتباط برد اصلی با صفحه نمایشE8باید محل جامپر اس فور را عوض کردE9جابجایی جامپر یا دیپ سوئیچ روی مین بردEEپکیج پلارایرادکد خطامشکل سنسور آب سرد ورودیE0کم بودن فشار آب در مدار گرمایشE1عدم تشکیل شعلهE2ایراد در ntc گرمایشE3ایراد در ntc گرم مصرفیE4نشان‌دهنده‌ خطای دودکشE 6دمای بیش از حد مدار گرمایشE7انتخاب میکروسوئیچ های بردEEارورهای پکیج تاچیایرادکد خطاعدم تشکیل و یا عدم تشخیص شعلهE1افزایش دما به بیش از حد مجازE2انسداد مسیر دودکشE3پایین آمدن فشار آب در مدار گرمایشE4اشکال در عملکرد ان تی سی مصرفیE6اشکال در ntc گرمایشE7رفع خطاهای عمومی پکیج های دیواریدر این مقاله خطاهای عمومی پکیج های دیواری را بررسی کردیم. خطاهای عمومی پکیج های دیواری در مواقعی ایجاد می شود که مشکل پکیج یک مشکل رایج پیش بینی شده توسط کمپانی سازنده و برنامه نویسی شده و طراحی شده روی برد دستگاه است. اما سرویسکاران حرفه ای پکیج های دیواری این را می دانند که همیشه نمی توان به خطاهای پکیج های دیواری متوصل شد و گاهی اوقات سیستم دچار اختلالاتی می شود که نمی توان آن را از روی خطاها تشخیص داد.در این موارد لازم است که سرویسکار نحوه تست، عیب یابی و تعمیر انواع پکیج های دیواری فن دار، بدون فن، تک مبدله و دومبدله را در برندهای مختلف آموزش دیده باشد و روی آنها تسلط کافی داشته باشد. در غیر این صورت با تکیه صرف بر خطاهای دستگاه نمی تواند آن را تعمیر کند.بهترین دوره آموزش نصب و تعمیرات پکیج دیواریتعمیر پکیج های دیواری یک حرفه تخصصی می باشد. این حرفه یک مهارت است که نیاز به آموزش عملی و تمرین دارد. صرفا با آموزش های تئوری نمی توان روی تعمیرات پکیج یا هر وسیله دیگری مسلط شد. یک آموزشگاه خوب برای آموزش تعمیرات پکیج های دیواری آموزشگاهی است که اولا تمام مهارت ها از جمله خطاهای عمومی پکیج های دیواری را به صورت عملی آموزش دهد و ثانیا مباحث به شکلی باشند که کاملا کاربردی و ویژه بازار کار باشند.یکی از دوره هایی که این ویژگی ها را داراست دوره آموزش نصب و تعمیرات پکیج دیواری در آموزشگاه برق و الکترونیک می باشد. این دوره در یک کارگاه کاملا مجهز برگزار می شود که تمام ابزارهای تعمیرات پکیج را می توان در آن یافت. کارآموزان در این دوره با تعمیر انواع پکیج آشنا می شوند و پس از دوره نیز مدرک رسمی و بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کل کشور دریافت می کنند.