یونولیت مناسب برج های بلند

با توجه به بحران خیز بودن کشور ما دقت در ساخت و ساز و افزایش ایمنی ساختمان ها مخصوصا برج های بلند در اولویت می باشد. با گذشت زمان وپ پیشرفت علم ، صنعت ساختمان سازی نیز از این امر مستثنی نماند و مصالح نوینی در جهت سبک سازی سازه و افزایش ایمنی و استاندارد ساختمان توسط محقیق و تولید کنندگگان ساخته شد و وارد بازار شد. یونولیت یکی از این نوع مصالح می باشد که جایگزین تیرچه بلوک های سیمانی سنگین شده است و کار مهندسین ساختمان را تا حدودی راحت تر کرده و باعث استحکام و دوام بالای ساختمان ها و برج های بلند شده. امروزه از این نوع یونولیت ها دردیورها و سقف های ساختمان ها استفاده می شود که علاوه بر کاهش وزن ساختمان به هنگام بروز زلزله خطر جانی برای افراد ساکن ندارد و درصد کمی نسبت به بلوک های سیمانی خطرناک می باشند.بطور کلی می توان گفت یونولیت مناسب برج های بلند همان یونولیت های نسوز و غیر قابل اشتعال می باشند که دارای کیفت بالا و وزن سبکی هستند و همچنین عاصق صدا و حرارت می باشند و در این مجتمع های پر واحد بسیار کارآمد می باشند. به هنگام خرید یونولیت نسوز حتما به نشان استاندارد آن توجه کنید. این نوع یونولیت ها نقش باربری ندارند و در زلزله بسیار ایمن هستند و توصیه می شود برای برج های بلند و ساختمان های بلند از این نوع یونولیت استفاده شود تا در کنار کاهش هزینه های ساخت و ساز ایمنی ساختمان و افراد ساکن در آن حفظ شود.ویژگی یونولیت مناسب برج های بلندالزامات ایمنی در برابر آتشتنها استفاده از انواع کندسوزشده بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع غیرکندسوز ممنوع است. تولید کنندگان موظف می باشند مدارک لازم دال بر استفاده از مواد اولیه از نوع کندسوز شده برای تولید بلوک را به شرح زیر ارائه نمایند :مواد اولیه (پودر پلی استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی ) باید از نوع کندسوز باشد .در این زمینه باید مدارک فنی معتبر از کارخانه فروشنده مواد اولیه اخذ گردد . مدارک بالا باید رار گرفتن ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را، بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی، در یکی از گروه های زیر نشان دهد:گروه D یا گروه های بهتر از آن مطابق با استاندارد 1 -EN 13501گروه 1 B یا گروه های بهتر از آن مطابق با استاندارد 4102 DINتیپ A مطابق با استاندارد 1 -BS 3837گروه A مطابق با استاندارد 84 ASTM Eبرای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود . پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار گردد . اتصال مستقیم به بلوک پلی استایرن (مانند گچ کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی ) به تنهایی قابل قبول نیست . انواع پوشش های مورد پذیرش به شرح زیر می باشند:1 سانتی متر که به نحوه پوشش گچ یا پوشش های محافظ پایه گچ – پرلیت یا گچ – ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل 5 مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه ای مهار شده باشد.اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار ) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها (نظیر سیستم رابیتس )استفاده شود . لذا تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصر ف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد، خودداری نمایند.از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره ) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند، این دیوارها باید از لایه بلوکهای پلی استایرن عبور کرده و تا زیر سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن ) امتداد داشته باشند یا به ط ور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه ای که بلوک های پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری گردد.