لیست ارور پکیج فرولی و راه حل رفع آن ها

لیست ارور پکیج فرولی و راه حل رفع آن هاشرکت فرولی با هدف تسریع تکنولوژی و فراهم کردن نیاز همگان نسبت به تهویه و سیستم آب گرمایشی تاسیس شد . پکیج فرولی نیز مانند دیگر پکیج های روز دنیا با داشتن سیستم خطای مرکزی, لیست ارور را نمایش می دهد تا در صورت بروز خطا اقدام به تعمیر پکیج فرولی صورت گیرد.آیا پکیج فرولی شما نیز ارور نشان می دهد ؟خواندن این مقاله لیستی از کد خطاهای این پکیج را در اختیارتان می گذارد که با خواندن این مطالب راحت تر به تعمیر کار مورد نظر مراجعه کنید .لیست ارور های پکیج فرولی ارور A01 پکیج فرولیدلیل این ارور روشن نشدن چراغ مشعل موجود در پکیج , شیر گاز معیوب و یا رسوب گذاری در سیم کشی می باشد.(بلوکه شدن شیر گاز)رفع کد خطای A011. چک کردن لوله ها و اطمینان حاصل کنید که لوله ها را هوا نگرفته باشد .2. خطای الکترود و رسوب نگرفتن سیم ها3. بررسی شیر گاز و در صورت لزوم تعویض آن4. قطعی سیم شیر گاز5. قدرت احتراق به خوبی تنظیم شود ارور A02 پکیج فرولیدر جریان ارور پکیج فرولی این خطا زمانی به وجود می آید که مشعل خاموش باشد در حالی که تقاضای برای آب گرمایشی وجود ندارد ,علامت روشن شدن خاموش شود. در این حالت گفته می شود سیستم کنترل شعله بسته یا بلوکه شده است.(علامت شعله وجود دارد اما مشعل خاموش است .)رفع کد خطای A02با فشردن دکمه resetدستگاه را مجدد راه اندازی کنید ارور A03 پکیج فرولیبالا رفتن بیش از حد درجه حرارت سنسور اطمینان (90 درجه در حالت گرمایش 95 درجه در حالت تست و برای اب گرم مورد استفاده 100 درجه ) یک زمان 10 ثانیه ی وجود دارد که با بالا رفتن درجه حرارت دستگاه خود به خود بلوکه می شودرفع کد خطایA031. سنسور مدار شوفاژ را بررسی کنید2. سیستم پکیج را هواگیری کنید3. پمپ و تهویه و باز بودن مسیر شوفاژ بررسی شود ارور F04 پکیج فرولیدر جریان ارور پکیج فرولی این خطا زمانی ظاهر می شود که ترموستات دود عمل می کند. و به دلیل عدم فشار آب گرمایشی در داخل دستگاه است .از دیگر عوامل میتوان به نشتی لوله های منتهی به پکیج نام برد .رفع کد خطای F041. در پیدا شدن این ارور بعضی افراد به اشتباه شیر سه راهه را باز می کنند این عمل عملکرد پکیج را بهبود نمی بخشد2. لوله های وصل شده به پکیج بررسی شوند3. میزان چرخش درست آب در دستگاه بررسی شود ارور F05 پکیج فرولیدر بروز این خطا میتوان به عملکرد نادرست فن سیستم اشاره کرد.از دیگر عواملی که باعث این خطا میشود , قطعی سیم کش ها و اختلال در سیستم درونی ست.رفع کد خطای F051. سیم کشی منتهی به فن بررسی شود2. بورد داخل دستگاه را چک کنید3. فن پکیج را بررسی و تعمیر کنید ارور A06 پکیج فرولیعلت نشان دادن این خطا را میتوان فشار پایین سیستم و عملکرد نادرست فشار مشعل دانست .تعمیر پکیج فرولی در نشان دادن این خطا بهتر است توسط فردی متخصص انجام شود. ارور A06 پکیج فرولیرفع کد خطای F051. در کد خطای پکیج فرولی در ارور F05 فشار گاز حتما بررسی شود2. تنظیمات مربوط به مشعل و فشار بروی سیستم چک و عیب یابی شود ارور F08 پکیج فرولیهرگاه که دمای سنسور دوگانه اطمینان بالاتراز C 99 برود سیستم ارور پکیج فرولی خطای F08 را فعال می کند این اختلال در صفحه نمایش نشان داده نمی شود و در تاریخچه عیب ها ضبط خواهد شد .رفع کد خطای F08 ارور F08 پکیج فرولیمی شود که دمای سنسور دوگانه اطمینان شوفاز به دمای C 90 باز گردد. رفع کد خطای F08این ایراد وقتی برطرف می شود که دمای سنسور دوگانه اطمینان شوفاز به دمای C 90 باز گردد. ارور A09 پکیج فرولیدر ارور پکیج فرولی این خطا زمانی به صفحه نمایش می رود که شیر گاز دچار نقص شده باشد و سیستم (میکرو پرسسور) عملکرد غیر عادی شیر گاز را حس کند و هنگامی که برد شوفاژ , روشن بودن مشعل را متوجه نشود.رفع کد خطای A09در ارور پکیج فرولی , نشان دادن خطای A09زمانی است که مشکل در شیر گاز باشد و بی شک فید بک سیم پیچ شعله باید بررسی و عیب زدایی شود. ارور F10 پکیج فرولیدر این خطا امکان قطع شدن کلی سیستم پکیج وجود دارد و سنسورها آسیب دیده اند.رفع کد خطای F101. سیم کشی سنسور پکیج فرولی بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید2. پیوست کوتاه در سیم کشی تعویض شود3. هر نوع اختلال در سنسور به معنای تعویض سنسور می باشد ارور F11 وf12 پکیج فرولیاختلال و خرابی در سیستم مدار آب گرم بهداشتیرفع کد خطای f11 وf12خراب شدن سنسور گرمایشی که عنوان مدار باز را ایفا می کند باعث غیر فعال شدن مشعل در هنگام عملکرد می شود که در این موقعیت فقط درخواست برای گرمایش شوفاژ صورت می گیرد. تعمیر پکیج فرولی در این خطا با تعویض و عیب یابی سیستم گرمایشی صورت می گیرد. ارور f14 پکیج فرولیسنسور NTC اطمینان خراب است.اختلال در سنسور اطمینان مدار شوفاژ باعث به وجود آمدن کد خطا پکیج فرولی می شود.رفع کد خطای F141. سالم بودن سنسور دو گانه ( محافظت در برابر حرارت و تنظیم دما )2. تعویض سنسور ارور A16 پکیج فرولیاشکال در شیر گاز (بلوکه شدن شیر گاز)رفع کد خطای A161. بررسی شعله گاز2. برد الکترونیکی و نحوه ی عملکرد سیم پیچ ها ارور F20 پکیج فرولیارور پکیج فرولی در این خطا به علت نقص در شیوه ی کنترل احتراق است. وجود خطا در فن , همزن ها و درس قرار نگرفتن دودکش ها از دیگر عوامل می باشد.رفع کد خطای f201. دستگاه فن نصب شده روی پکیج را بررسی کنید2. سیم کشی های فن را بررسی کنید3. همزن های آسیب دیده را در صورت لزوم تعوض کنید4. دودکش ها را چک کنید ارور A21 پکیج فرولیعیب در احتراق ناقصرفع کد خطای A21در صورتی که خطای A21در 10 دقیقه 6 بار تکرار شد به راه حل های گفته شده در خطای F20 مراجعه کنید. ارور F34 پکیج فرولیدر ارور پکیج فرولی نشان دادن این خطا به معنای این است که ولتاژ برق مصرفی کمتر از 170 ولت می باشد.رفع کد خطای F34این اشکال زمانی برطرف خواهد شد که ولتاژ شبکه بیشتر از 185 VAC شود. ارور F35 پکیج فرولیایراد در جریان برق و اختلال در فرکانس برقیرفع کد خطای F35این اختلال با تغییر پارامتر درست می شود. ارور F37 پکیج فرولیپایین بودن فشار مدار شوفاژرفع کد خطای F37 ارور F37 پکیج فرولی محافظ پکیج به حالت غیر فعال در می آید. ارور F39 پکیج فرولیانفصال سنسور خارجی و خراب شدن حسگر باعث به وجود آمدن ارور پکیج فرولی می شود.رفع کد خطای F391. برطرف کردن مشکل سیستم2. تنظیم درجه حرارت سنسور3. با برطرف کردن مشکلات بالا اشکال نمایش داده حذف و سیستم به حالت قبلی باز می گردد ارور F39 پکیج فرولی ارور A41پکیج فرولیدر ارور پکیج فرولی خطای A41 نشان دهنده جدا شدن اتصال سنسورها و بلوکه شدن سیستم می باشد.رفع کد خطای A41نحوه قرار گرفتن و موقعیت سنسورها بررسی شود. ارور F42 پکیج فرولیاشکال در سنسور دوگانه و تفاوت دمای که میان سنسورهای اطمینان و مدار شوفاژ وجود دارد باعث بروز این ارور می شود .رفع کد خطای F42 تنظیم درجه حرارت دو سنسور پمپ بررسی شود دو سنسور اطمینان و شوفاژ چک شود ارور F43 پکیج فرولیدلیل نمایش F43 ,کد خطای پکیج فرولی این است که سیستم حفاظت از مبدل حرارتی عمل می کند .در واقع اگر افزایش درجه حرارت حس شده توسط شوفاژ بیشتر از پارامتر باشد این ایراد ایجاد می شود.رفع کد خطای F43تنظیم درجه حرارت شوفاژ واینکه اگر درجه حرارت سنسور شوفاژ به زیر 45 درجه برسد خطا فعال می شود . ارور F50 پکیج فرولیقطع شدن وایراد در سیم پیچ تدریجی شیر گازرفع کد خطای F50برطرف کردن خرابی سیستم محافظ ارور A51 پکیج فرولیآخرین خطا از لیست کد خطای پکیج فرولی که در اثر اشکال در خاموش شدن شعله در اثر بسته شدن دریچه مکش هوا به وجود می آید.رفع کد خطای A51شعله مشعل را بررسی کنید و در صورت خراب شدن آن را تعویض کنید. سخن آخرپکیج فرولی شامل کدهای متفاوتی است هرکدام از کد خطاهای پکیج فرولی به نحوی موجب اختلال در کارکرد سیستم شما خواهند شد. برای آموزش تعمیر پکیج فرولی و استفاده از متخصصان ماهر به زرین سرویس مراجعه کنید و با استفاده از تجارب این افراد در جهت بهبود و تعمیر پکیج فرولی اقدام نماید.