قیمت خرید کلید اتوماتیک اشنایدر از نمایندگی اشنایدر

کلید اتوماتیک اشنایدرکلید اتوماتیک اشنایدر از جمله وسایل الکتریکی است که از آن در راستای حفظ تجهیزات و دستگاه های برقی که شامل: سیم و کابل های مدار ، دستگاه های صنعتی ، مدارات روشنایی مرکزها صنعتی و خانگی در مقابل اضافه باری که وجود دارد و اتصالات کوتاه مورد استفاده واقع می شود.مفهوم جریان اتصال کوتاه در کلید اتوماتیک اشنایدرجریان اتصال کوتاه در یک مدار معیوب بروز می کند؛ در طول هر مدار بسته یا در داخل دستگاهی که آن را تغذیه یا کنترل می کند ممکن است اتصال کوتاه رخ دهد. وقتی اتصال کوتاه اتفاق می‌افتد که یک یا چند هادی از آن مدار پتانسیل های مختلف از طریق امپدانسی بسیار کوچک به هادی های دیگر متصل کنند که ممکن است یکی از هادی های زیر باشند :هادی حفاظتیهادی های اتصال زمینهادی های برقدار مدارهای دیگرهادی های برقدار دیگر همان مدار (هر ترکیبی از یک یا دو یا سه فاز و یا نول)بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی که در در حالت عادی برقدار نیستند ولی در حالت خطا ممکن است برق دار شوند.بدنه های هادی بیگانه مانند مواقعی که بدنه فلزی وسایل غیر برقی به تصادف برقدار می شوند مثل لوله های آب، بدنه هادی وسایل غیر برقیبسته به دوری و نزدیکی نقطۀ اتصال کوتاه به منبع تغذیه و مشخصه های مدار، شدت جریان اتصال کوتاه ممکن است چند ده برابر یا چند صد برابر و حتی در برخی موارد چند هزار برابر جریان نامی باشد که توسط طراح و با انجام محاسبات دقیق جریان اتصال کوتاه مشخص خواهد شد. یکی از وظایف اصلی کلید اتوماتیک، محافظت از مدار در برابر جریان اتصال کوتاه است.برای خرید انواع کلید اتوماتیک اشنایدر می توانید وارد سایت اشنایدر صنعت نمایندگی رسمی اشنایدر در ایران شوید و یا بر روی کلمه لینک شده کلیک کنید.تفاوت کلید های اتوماتیک و غیر اتوماتیکتفاوت کلید های اتوماتیک و غیر اتوماتیک در این است که در کلید های اتوماتیک اشنایدر رله هایی قرار داده شده است که هر کدام وظیفه خاصی را بر عهده دارند که برای مثال : رله های هوشمند در کلید های هوایی را می توان مثال زد.در صورتی که کلید های غیر اتوماتیک معمولا برای قطع و وصل کردن استفاده می شوند ور در آن ها رله ای وجود ندارد مثلا کنتاکتور های نمونه ای از یک کلید غیر اتوماتیک هستند.کلید های اتوماتیک این امکان را دارند که پس از قطع شدن مدار در هنگاهی که خطایی رخ می دهد بلافاصله مجدد اماده به کار می شوند.همچنین در این کلید ها کنتاکت های فرعی تعبیه شده که به وسیله آن ها می توان وضعیت کلید را در هنگام قطع یا وصل بودن یا هنگام بروز خطا توسط چراغ سیگنال مشاهده نمود.ساختار کلید اتوماتیک اشنایدرساختمان داخلی کليد اتوماتیک اشنایدر از سه کنتاکت اصلي (قدرت)، کنتاکت هاي فرعي (کمکي) و کنتاکت هاي جرقه ­گير درست شده است. شناخت و انتخاب درست کلید اتوماتیک در طراحی و بهره ­برداری از سیستم های الکتریکی نکته حائز اهمیت است که باید به آن دقت کرد. جنس بدنۀ کليد اتوماتیک اشنایدر یا کلید کمپکت اشنایدر از قالب هاي تزريقي بسیار مستحکم ساخته شده است.از خصوصیات کلید اتوماتیک اشنایدر می توان به کوچک بودن ابعاد و پشتیبانی از حفاظت های لازم مدار در یک کلید اشاره کرد و یکی از مهمترین معايب این کلید ها در دسترس نبودن آسان برای سرويس و تعمير کلید می باشد.حفاظت کلید اتوماتیک اشنایدرعملکرد حفاظتی کلید اتوماتیک اشنایدر را می توان توسط پیچ های تنظیم، تنظیم کرد. انواع حفاظت در کلید اتوماتیک به سه دسته تقسیم می‌شود:حفاظت در برابر اضافه بارحفاظت حرارتی با حد آستانه قابل تنظیمحفاظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت مغناطیسی ثابت یا قابل تنظیم، بسته به رنج کلید اتوماتیکحفاظت پل چهارم کلید اتوماتیکفقط در کلیدهای اتوماتیک چهارپل، رله می تواند:از نوع ۴P 3D باشد (نول حفاظت نشده)از نوع ۴P 3D +N/2 (حفاظت نول در ln 0.5) یا (۴P 4D حفاظت نول در ln) باشد.برای انتخاب کلید اتوماتیک اشنایدر باید چه نکاتی را در نظر بگیریم؟کلید اتوماتیک اشنایدر یک تجهیز حفاظتی است اما وقتی می تواند به درستی به کار گرفته باشد که مشخصات کلید انتخابی متناسب با کاربرد آن باشد. به همین دلیل انتخاب کلید اتوماتیک اهمیت زیادی دارد. برای انتخاب کلید اتوماتیک باید چند نکته را در نظر گرفت: 1- رنج جریان نامی 2- قدرت قطع کلید 3- تعداد پل 4- نوع حفاظت کلید اتوماتیک 5- نحوه کنترل کلید و لوازم جانبی مورد نیاز 6 - نحوه نصب (کشویی یا ثابت) 7- انتخاب کلید قابل تنظیم یا غیر قابل تنظیم.سوالات کاربران در زمینه کلید اتوماتیک اشنایدر1. آیا برای mccb نحوه سیم بندی از نظر ورودی خروجی مهم است یا خبر؟ کابل ورودی را به خروجی mccb متصل کنیم و ورودی کلید ۴۰۰ آمپر به شینه ها متصل شود؟نحوه سیم بندی از نظر ورودی خروجی تفاوتی ندارد ولی بهتره که ورودی از پایین کلید اتوماتیک باشد.2. من یه دیزل ژنراتور ۱۴۰ کیلو وات دارم و همچنین جریان خروجی ۲۵۳ هست.میشه از NSX400 استفاده کرد و رنج ر و پایین تر بیارم اگر ممکنه راهنمایی کنید برای تنظیم پارامترهااز کلید اتوماتیک NSX400 می توانید استفاده کنید و NSX400 از ۱۶۰ نا ۴۰۰ آمپر قابل تنظیم است.3. میخواستم بدونم نوشته cat A به چه مشخصه ای اشاره میکنه؟در کلید اتوماتیک اشنایدر عبارت utilization category به معنی دسته بندی بهره وری است. کلیدهای اتوماتیک بر اساس نوع کاربری و استاندارد IEC60947-2 به دو دسته تقسیم می شوند.گروه (Category A): کلیدهایی هستند که بدون تأخیر زمانی در مدار استفاده می شوند. این کلیدها از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در مدت زمان مشخص بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است، دارای تأخیر زمانی نیستند. پس در این کلید ها در قطع جریان اتصال کوتاه، هیچ تأخیر تنظیم شده ای مجاز نیست و هر چه سریع تر جریان اتصال کوتاه باید قطع شود. کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف کمپکت در دسته بندی A قرار می گیرند.گروه (Category B): کلید هایی در این دسته قرار می گیرند که از نظر تحمل الکترودینامیکی عبور جریان اتصال کوتاه در بازه زمانی، بیشتر از زمانی که برای مکانیزم قطع و باز شدن کنتاکت ها لازم است (۵۰ میلی ثانیه)، این توانایی تحمل الکترودینامیکی را دارا هستند. کلیدهای هوایی در این گروه قرار دارند.4. در یک مدار برای محافظت از موتور الکتریکی از ترکیب mpcb و کنتاکتور قبل از درایو استفاده کرده ام.اما بنا به نظر مشتری باید از کلید mccb استفاده کنم.آیا با استفاده از کلید mccb دیگر نیازی به کلید mpcb در مدار دارم یا خیر؟تفاوت کلید حرارتی یا MPCB با کلید اتوماتیک یا MCCB در این هست که کلید های اتوماتیک برای حفاظت از مدار در برابر جریان اتصال کوتاه و اضافه بار در هر شرایطی کاربرد دارن اما کلید های حرارتی یا MPCB به طور خاص برای حفاظت از موتور طراحی شدن . مثلا جریان راه اندازی موتور رو به عنوان جریان اتصال کوتاه یا اضافه بار تشخیص نمیدن و با یک بی متال سه پل می تونن از موتور در برابر اضافه بار محافظت کنن . در شرایط شما که مجبورید از MCCB استفاده کنید می تونین در کنارش از یک بی متال هم استفاده کنین. ولی ازونجایی که دارید برای راه اندازی از درایو هم استفاده می کنید و درایو حفاظت کاملی روی موتور انجام میده دیگه نیازی به چیزی جز کلید اتوماتیک نخواهید داشت.5. ایا کلید های MCCBبرند اشنایدر دارای سلکتور جهت تنظیم مقادیر اتصال کوتاه دارد؟در کلیه کلید های اتوماتیک چه برند اشنایدر چه هر برند دیگه ای، جریان اتصال کوتاه مقدار ثابتی هست و قابل تغییر نیست. اما در کلید های اتوماتیک میکرلوجیک دار اشنایدر، پارامتر دیگه ای تحت عنوان isd وجود داره که می تونه بین ۱٫۵ تا ۱۰ برابر جریان اضافه بار تنظیم بشه. این پارامتر در اصل حفاظت اتصال کوتاه رو در رنج خیلی پایین تر و با مدت زمان قطع بیشتر نسبت به جریان icu یا جریان اتصال کوتاه کلید انجام میده.6. با سلام لطفا در ارتباط با رده بندی تابلوهای برق از لحاظ قدرت قطع توضیح دهید / مثلا در یک تابلو که قدرت قطع کلید اصلی 50 KA در نظر گرفته شده و کلید اصلی 1250 است یکی از فیدر ها 400 آمپر میباشد و تابلو پایین دستی آن دارای تعدادی خروجی از رنج 25 آمپر الی 63 آمپر میباشد اولا نحوه محاسبه قدرت قطع برای این خروجی ها چگونه باید باشد و ثانیا فیدر 400 آمپری که در تابلو اصلی نصب میشود چه قدرت قطعی باید داشته باشد؟برای انتخاب کلید اتوماتیک کمپکت با قدرت قطع مناسب باید به نکات زیادی توجه داشته باشید. قبلش اجازه بدید این موارد رو با هم مرور کنیم :Icu : این گزینه قطر و سطح مقطع شمش را به شما میگه. یعنی وقتی میگه ۴۰۰v/65 kA منظور اینه که شمش شما تا ۶۵ کیلو امپر اتصالی و یا استارت اولیه را تحمل می‌کنه و جریان بالاتر از این به پلاتین شمش شما آسیب میزنه.Ics : این گزینه حفاظت در برابر استارت اولیه هستش که دو مدل دارد قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم و نوع کارکردش به این شکله که کلید از ۱ الی ۱۰ برابر جریان نامی قابل تنظیمه و در موارد غیر قابل تنظیم معمولا روی ۱۰ برابره.Cat : این گزینه حفاظت اتصال کوتاه هستش که با حروف A . B . C . D .E . نشان داده میشه. درMCBو mccb و ACB هرچی حروف بالاتر هستش قدرت اتصال کوتاه بالاتری داره.در مجموع برای اینکه شما بتونین کلید مناسب رو برای تابلو انتخاب کنید باید موارد زیر رو در نظر بگیرین :۱٫ Ir جریان نامی۲٫ Icu قدرت تحمل پلاتین۳ . Cat . حفاظت اتصال کوتاهبرای انتخاب شمش شما باید جریان را حداقل ۳۰% بالاتر از کلید اصلی انتخاب کنید و هر شمش برای خودش مشخصات شدت جریان و اتصال کوتاه داره . ICU معمولا حداقل باید ۵۰% از کلید اصلی بالاتر باشه..