آب پاکسازان ? شرکت سازنده تصفیه آب صنعتی ? ساخت پکیج تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

استفاده رزین بعد از سیستم ROشرکت آب پاکسازان طراح و سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی، نیمه صنعتی، خانگی، فیلترشنی، مواد شیمیایی RO و آنتی اسکالانت ⛲ پکیج تصفیه آب صنعتی و فاضلاب، مولکول‌های آب تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یون هیدروژن و یون هیدروکسید تولید می‌کنند. این یون‌ها به طور مداوم رزین تبادل یونی را بازسازی می‌کنند تا رزین تبادل یونی را در بهترین حالت خود حفظ کنند. میزان حذف نمک از امکانات EDI می‌تواند تا 99٪ یا بیشتر باشد. اگر از تجهیزات اسمزمعکوس برای تخلیه اولیه آب از قبل از EDI استفاده شود، می‌توان آب فوق العاده خالص با مقاومت بیش از 15M.cm را پس از مین زدایی EDI تولید کرد. پشته غشایی EDI از تعداد مشخصی واحد بین دو الکترود قرار گرفته است.شرکت سازنده تصفیه آبسیستم اسمز معکوس به طور کلی از نکات زیر تشکیل شده است:سیستم قبل از درمان (پیش تصفیه)، دستگاه اسمز معکوس، سیستم پس از تصفیه، سیستم تمیز کردن، سیستم کنترل الکتریکی. بیش از حد فکر فیلتر دقیق که به آن فیلتر امنیتی نیز گفته می‌شود، عموماً در جلوی مخزن تحت فشار نصب می‌شود تا ذرات ریز با کدورت بالای 1 درجه را از بین ببرد. این می‌تواند اطمینان حاصل کند که سرعت ورودی آب و نیازهای این فرآیند در حین کار برآورده می‌شود؛ گاهی اوقات در انتهای کل سیستم تصفیه آب تنظیم کنید تا از ورود ذرات ریز به آب تمام شده جلوگیری کند.تصفیه آب صنعتی چیستمکانیزم تصفیه:پمپ فشار قوی هدف اصلی در طراحی آن اطمینان از این است که آب خالص هنگام نفوذ به دستگاه اسمز معکوس می‌تواند به حد استاندارد برسد عملکرد اصلی ایجاد فشار کافی به آن است. گروه غشای اسمز معکوس آب موجود در دستگاه غشای نفوذ پذیر به دو نوع آب شیرین و آب غلیظ تقسیم می‌شود.آب پاکسازان. برای این دو نوع آب، شیرهای کنترل وجود دارد. هنگام کنترل نسبت غلظت، لازم است اطمینان حاصل کنید که میزان بازیابی می‌تواند به سه چهارم برسد. به طور خاص، میزان نمک زدایی سخت‌تر است، نه کمتر از 98 سیستم دوز بازدارنده مقیاس بازدارنده‌های مقیاس اسمز معکوس، بازدارنده‌های مقیاسی هستند که به ویژه در سیستم‌های اسمز معکوس (RO)‌، نانو فیلتراسیون (NF) و اولترافیلتراسیون (UF) استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند از پوسته پوسته شدن سطح غشا جلوگیری کنند، تولید آب و کیفیت آب را افزایش دهند و کاهش دهند.هزینه‌های اجرایی:تمیز کردن و سرویس دستگاه باید به طور منظم، معمولاً هر 3 تا 6 ماه تمیز شود، و حتی برای کارهای نظافت، افراد حرفه ای باید روش‌های کاری خاصی را برای آن طراحی کنند. برخی از مشکلات در عملکرد طولانی مدت اسمز معکوس به منظور اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار غشا در دراز مدت، محدودیت‌های استفاده از عناصر غشا را که توسط سازنده غشا مشخص شده است، دقیقاً دنبال کنید، از جمله فشار کار، جریان آب ورودی، دما، محدوده pH آب ورودی، کدورت آب ورودی، SDI آب ورودی و کلر باقیمانده آب ورودی و غیره، به دلیل اینکه سیستم اسمز معکوس کارخانه قبل از اینکه بخشی از اسمز معکوس به فیلتر امنیتی مجهز شود، به دستگاه اولترافیلتراسیون مجهز است (با اختلاف فشار به 0.1MPa‌، عنصر فیلتر تعویض می‌شود) کیفیت آب ورودی اسمز معکوس نسبتاً خوب است و دمای آب کنترل می‌شود.شرکت تولید کننده دستگاه تصفیه آبپیش تصفیهاتصال سیستم و حالت عملکرد آب خام در واقع آبی است که برای اولین بار وارد دستگاه تصفیه شیمیایی می‌شود و آب خام که تصفیه نشده است باید یک سری تجهیزات را قبل از ورود به غشا اسمز معکوس طی کند و آب پس از تصفیه را آب شیرین این شامل عمدتا پمپ فشار بالا چند مرحله ای، عنصر غشای اسمز معکوس، پوسته غشایی (مخزن فشار)، براکت و غیره است.آب پاکسازان. عملکرد اصلی آن حذف ناخالصی‌های موجود در آب و ایجاد پساب مطابق با الزامات استفاده است.تاثیر دما روی سیستمدر دمای 25‌، فشار آب ورودی مرحله اول به طور کلی از 1 فراتر نمی‌رود. 0MPa‌، آب ورودی pH 7-9‌، رسانایی 1000μs / cm‌، ORP پس از افزودن ماده کاهنده به طور کلی کمتر از 250mv کنترل می‌شود‌، مقدار SDI به شدت کنترل می‌شود تا کمتر از 4 باشد‌، کدورت <1NTU‌، کلر باقیمانده <0. 1 میلی گرم در لیتر‌، بنابراین محافظت از عناصر غشا بهتر است. با این حال‌، با افزایش زمان کار‌، برخی از مشکلات در دستگاه‌های اسمز معکوس ظاهر شده است‌، که عمدتا به عنوان ناهنجاری در کیفیت آب شیرین‌، تولید آب یا فشار عملیاتی آشکار می‌شود.مقالات مرتبط پربازدید:روش کار اسمز معکوس و آب شیرین کن صنعتیتصفیه آب صنعتی حرفه ای ?خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی?ممبرین چطور آلوده می‌شودویژگی‌های اصلی افزایش هدایت آب شیرین‌، کاهش تولید آب یا افزایش فشار کار است. با توجه به شرایط خاص‌، آلودگی به طور عمده از دو جنبه ناشی می‌شود. ابتدا کلوئیدها و میکروارگانیسم‌های موجود در آب اسمز معکوس. این آلاینده‌ها در سطح غشا گیر می‌کنند تا یک لایه آلودگی ایجاد کنند و آلودگی عمدتا در قسمت جلوی غشا distributed توزیع می‌شود. به منظور جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها در غشا membrane‌، روش اتخاذ شده توسط کارخانه ما کلرزنی و استریلیزاسیون است.abpaksazan.com. از آنجا که کلر باقیمانده در آب برای عناصر غشا مخرب است‌، پس از کلر و استریل‌، یک عامل کاهنده به لوله ورودی اسمز معکوس اضافه می‌شود تا واکنش را کنترل کند. کلر باقیمانده در آب نفوذ از 0 بیشتر نمی‌شود.مواد استفاده در سرویس دستگاه1 میلی گرم در لیتر اگرچه بیشتر میکروارگانیسم‌ها‌، کلوئیدها‌، جامدات معلق‌، ذرات و سایر ناخالصی‌های موجود در آب خام در پیش تصفیه حذف می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که کیفیت آب مطابق با نیاز ورودی غشا membrane RO است‌، مقدار کمی کلوئید‌، میکروارگانیسم و سایر مواد هنوز در آب نفوذ باقی می‌مانند‌، عملیات طولانی مدت قطعاً بر اثر نمک زدایی اسمز معکوس تأثیر می‌گذارد. دوم‌، مواد رسوبی که ممکن است در طی عملیات اسمز معکوس تولید شوند. نمک رسوب شده در عنصر غشا عمدتا توسط نمک کلسیم‌، نمک منیزیم و یون آهن آلوده می‌شود.abpaksazan.com. از آنجا که کارخانه ما از غشای کامپوزیت استفاده می‌کند‌، از مهار کننده‌های مقیاس برای جلوگیری از رسوب در طول کار روزانه استفاده می‌شود.تشخیص زمان اسید شویی و سرویسبرای دو نوع آلودگی فوق که در اثر کار طولانی مدت ایجاد می‌شوند‌، به طور متوسط هر سه ماه یکبار تمیز کردن شیمیایی انجام می‌شود. با توجه به آلاینده‌ها‌، فرآیند تمیز کردن به‌ ترشی و تمیز کردن قلیایی تقسیم می‌شود محلول پاک کننده اسید 1٪ تا 2٪ اسید سیتریک و محلول تمیز کننده قلیایی 1 است. 0٪ EDTA + 0. 1٪ هیدروکسید سدیم‌، روش تمیز کردن ‌ترکیبی از خیساندن استاتیک و تمیز کردن حلقوی را تصویب می‌کند. خیساندن استاتیک به طور کلی روی 30 دقیقه تنظیم می‌شود و زمان خاص به درجه آلودگی غشا بستگی دارد.روش شسشتوپس از تمیز کردن‌، از شستشو با فشار کم تا زمانی که آب شیرین تخلیه شده تمیز شود‌، بدون کف و مایع تمیز استفاده کنید.آب پاکسازان. پس از سه سال کار‌، ثابت شده است که اثر پس از تمیز کردن بهتر است و اختلاف فشار و جریان اساساً قابل بازیابی است‌، اما رسانایی آب تولید شده پس از چندین بار تمیزکاری تغییر چندانی نمی‌کند. با جمعیت زیاد و کمبود مداوم منابع آب‌، چگونگی بهبود میزان استفاده از منابع آب و کاهش هزینه‌های تصفیه آب مسئله اصلی مربوط به توسعه شرکت‌ها‌، حفاظت از محیط زیست و منافع اجتماعی برای شرکت‌ها است.خرید فیلتر تصفیه آب صنعتی ?حفاظت از محیط زیستبه منظور حل این مشکلات‌، روش‌های تصفیه آب به طور مداوم در حال رشد و بلوغ هستند. رشد سریع فناوری جداسازی غشا در دهه 1960 دارای مزایای آشکاری از نظر تنظیم ساختار محصول‌، کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی است. فناوری اسمز معکوس دارای راندمان تصفیه بالا‌، طراحی ساده و بهره برداری از آن است و بسیاری از مشکلات تصفیه آب فعلی را به طور موثر برطرف می‌کند.ممبیرن (غشا نیمه تراوا) درسیستم اس ROغشای reverse osmosis تجهیزات اصلی سیستم اسمزمعکوس است. هنگامی که سیستم به مدت مداوم کار می‌کند، پلاسمای کلسیم و منیزیم در آب به طور مداوم رسوب می‌کند و به سطح غشای اسمزمعکوس می‌چسبد، مقیاس تشکیل می‌دهد و منافذ غشا را مسدود می‌کند، که بر کارایی سیستم اسمزمعکوس تأثیر می‌گذارد. به غشای اسمزمعکوس آسیب برسانید. از آنجا که غشاهای RO نسبتاً گران هستند، در حین کار سیستم باید یک سیستم دوزدهی اضافه شود و بازدارنده‌های مقیاس اسمزمعکوس نیز باید به آب اضافه شوند تا رسوب یون‌های کلسیم و منیزیم و پوسته پوسته شدن سطح غشا را به تأخیر بیندازند.ساخت پکیج تصفیه آب و فاضلاب صنعتینقش آنتی اسکالانت (بازدارنده‌های مقیاس) در سیستم revers osmosisنقش اساسی بازدارنده‌های مقیاس اسمزمعکوس، محلول سازی است.abpaksazan.com. پس از اینکه بازدارنده مقیاس اسمزمعکوس در آب حل شد، یونیزه می‌شود و یک زنجیره مولکولی با بار منفی تشکیل می‌دهد. این یک ترکیب محلول در آب یا کلات با Ca2 + تشکیل می‌دهد، در نتیجه حلالیت نمک‌های غیر آلی را افزایش می‌دهد و در مهار مقیاس نقش دارد.