نکات مهم در انتخاب چیلرها:

به طور کلی چیلرها که هسته مرکزی یا قلب هر سیستم سرمایش مرکزی می باشند از نظر عملکرد دارای انواع تراکمی و جذبی هستند. چیلرهای تراکمی از نظر عملکرد خود به دو گروه کلی چیلر تراکمی آبی و چیلر تراکمی هوایی تقسیم می شوند. مزیت اصلی چیلرهای تراکمی آبی نسبت به هوایی، بیشتر بودن راندمان (COP) و قیمت کمتر چیلرهای آبی نسبت به هوایی است، در حالی که نقطه قوت چیلرهای تراکمی هوایی نسبت به چیلرهای آبی، عمدتا امکان استفاده آن ها در هر شرایط آب و هوایی شرجی، امکان نصب در بام، بالکن یا هر فضای دیگری خارج از موتورخانه و نیز عدم نیاز به مصرف آب برای خنک نمودن مبرد و کندانسور چیلرهای هوایی می باشد.انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرهای تراکمی عبارتند از کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی)، کمپرسورهای پیچی یا اسکرو، کمپرسورهای حلزونی یا اسکرال، کمپرسورهای چرخشی یا روتاری و نهایتا نوع جدید کمپرسورهای سانتریفیوژ.عمل تبادل حرارت در کندانسور و اواپراتور چیلرهای تراکمی بوسیله مبدل های حرارتی پوسته لوله و یا صفحه ای انجام می گیرد. چیلرهای جذبی نیز از نظر نوع ماده مبرد، عمدتا به انواع چیلرهای جذبی آمونیاکی (ظرفیت کم) و چیلرهای جذبی لیتیومی تقسیم می گردند.چیلرهای جذبی از نظر تأمین انرژی گرمایی به چهار نوع چیلرهای جذبی آبگرم، چیلرهای جذبی آب داغ، چیلرهای جذبی شعله مستقیم و چیلرهای جذبی بخار تقسیم می گردند. چیلرهای جذبی از نظر نحوه عملکرد نیز عمدتا به انواع چیلرهای جذبی سینگل افکت، دبل افکت و چیلرهای جذبی دایرکت فایر تقسیم می شوند.اصلی ترین تجهیزات چیلرهای جذبی شامل کندانسور، ژنراتور، ابزوربر، اواپراتور، پمپ سلوشن، پمپ مبرد، شیرهای کنترل، ترموستات ها، تابلو برق و مدار فرمان چیلر می شوند.برآورد تقریبی ظرفیت چیلر :به منظور محاسبه ظرفیت چیلر مورد نیاز پروژه باید به ظرفیت نامی (Nominal) و ظرفیت واقعی (Actual) چیلر خصوصا با توجه به دمای طرح خارج در فصل تابستان در منطقه بهره برداری از چیلر دقت اساسی نمود.به طور کلی کارشناسان تاسیسات برای محاسبه ظرفیت چیلر مورد نیاز در هر پروژه که بر مبنای محاسبه دقیق ظرفیت بار برودتی کل انجام می گردد، علاوه بر محاسبه پارامترهایی مانند شرایط جغرافیایی (Ambient Temperature) و دمای طرح خارج تابستان، ارتفاع از سطح دریا، رطوبت نسبی هوا، نوع کاربری ساختمان (دما طرح داخل)، نوع مصالح به کار رفته و اجرای نمای ساختمان، جهت قرارگیری ساختمان نسبت به زاویه تابش خورشید، تعداد طبقات و سطح زیر بنای ساختمان، تعداد نفرات و تجهیزات کوچک و بزرگ الکتریکی داخل ساختمان و ...، به حجم آب سرد مورد نیاز و ضرایب اطمینان کافی در عملکرد چیلر توجه می نمایند. اما چنانچه مایل به استفاده از امکان محاسبه سر انگشتی (فاز 1) چیلر مورد نیاز ساختمان های مسکونی و اداری در شرایط آب و هوایی مانند تهران باشید، می توانید به ازای هر 100 متر مربع از ساختمان به طور تقریبی ظرفیت نامی 4 تن تبرید را در نظر بگیرید. همچنین قبل از تعیین ظرفیت نهایی و انتخاب چیلر مورد نیاز پروژه خود، جهت کنترل نهایی محاسبات و براورد های صحیح بار برودتی و انتخاب صحیح چیلر تراکمی مورد نیاز پروژه، با کارشناسان شرکت دماتجهیز تماس حاصل فرمائید.انواع چیلرقبل از سفارش و خرید چیلر مورد نیاز، به ابعاد، چگونگی حمل و امکان نصب آن در موتورخانه توجه کافی مبذول فرمائید. در نظر گرفتن فاصله های جانبی و طولی کافی جهت سرویس های سالیانه کندانسور، اواپراتور و کمپرسور چیلر و همچنین تعمیرات احتمالی قطعات دیگر دستگاه در محل نصب ضروری است. رعایت این فواصل خود یکی از پارامترهای مهم در امکان انجام سرویسهای دوره ای و نگهداری از چیلر ها در طول سالیان عملکرد آن ها می باشد.همچنین با توجه به اینکه دماتجهیز بعنوان عضو رسمی اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع، ارائه دهنده انواع چیلر در منطقه خاورمیانه است، چنانچه برای هریک از کشورهای منطقه نیاز به Chiller دارید، میتوانید سفارش خرید خود را با اطمینان خاطر، گارانتی محصول و قیمت مناسب به کارشناسان فروش ما بسپارید.منبع :دماتجهیز