تفاوت بین کمپرسورهای اسکرول و پیچشی

پوستی یا کمپرسورهای اسکرو دارای ظرفیت کمتری نسبت به کمپرسورهای اسکرو هستند. چیلر هایی که کمپرسورهای پیمایش دارند معمولا دارای کمپرسورهای متعددی هستند زیرا ظرفیت کوچک آنها برای رسیدن به ظرفیت های بالا. یک تا هشت کمپرسور در چیلر ها با کشیدن رایج هستند. چیلرهای اسکرول از 3 تن خنک کننده به حدود 250 تن خنک کننده ساخته شده و تعداد کمپرسورها بسته به ظرفیت چیلر متفاوت هستند. این بسیاری از کمپرسورها (اگر ما هر کمپرسور را به عنوان یک فاصله ثابت و یک مرحله در نظر بگیریم)، تعداد مراحل زیر چیلر را در زیر بار افزایش می دهد. به عنوان مثال، چیلر که شش کمپرسور اسکرول دارای شش مرحله کنترل ظرفیت است و با توجه به ظرفیت مورد نیاز این کمپرسورها بارگذاری می شود. از لحاظ تعمیر و نگهداری، کمپرسورها معمولا کمپرسورهایی هستند که تعمیر نمی کنند و در صورت سوء عملکرد، کمپرسور باید جایگزین شود.البته، در سیستم های مدرن با چیلرهای صاف، در صورت ترکیبی از کمپرسور، بقیه کمپرسورها در عمل باقی می مانند، و می تواند یکی دیگر از مزایای این چیلر باشد. در نهایت، علاوه بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی (با توجه به این واقعیت که همه طرفداران در همان زمان گنجانده شده اند)، کمپرسورهای متعدد دستگاه را به مدت طولانی تر و راحت تر برای تعمیر و نگهداری می کند.کمپرسور برای پیچ ها، همچنین کمپرسور پیچ نامیده می شود. آنها تا حدود 250 تن خنک کننده را در ظرفیت 50 تن خنک کننده تولید می کنند. چیلرهای ساخته شده با پیچ ها با پیچ ها معمولا کارآمدتر از کمپرسورهای اسکرو است. در ظرفیت های بیش از 200 تن، به علت تعداد بیشتری از کمپرسورهای اسکرول، معمولا قیمت دستگاه های چیلر با کمپرسورهای اسکرو مناسب تر است.چیلرهای با کمپرسورهای اسکرو معمولا دو یا سه این کمپرسور دارند. مطمئنا، کمپرسورهای اسکرو دارای یک سیستم کنترل ظرفیت در مرحله ای هستند که گاهی اوقات با نصب تجهیزات ویژه، کنترل ظرفیت این کمپرسورها می توانند خطی یا مداوم ایجاد شوند.تفاوت کمپرسورهای پیچ و کشویی از لحاظ ظرفیت تولیدیکی از مهمترین تفاوت های کمپرسورهای پیچ و کشویی، ظرفیت فشرده سازی خنک کننده هر دو است. این تفاوت در ظرفیت به دلیل تفاوت در طراحی این دو نوع کمپرسور است.ظرفیت کمپرسورهای کشوییاگر شما قصد دارید یک مبدل خنک کننده را فشرده کنید، اولویت کمپرسور با کشویی است. کمپرسورهای پیمایش معمولا در دستگاه های خنک کننده تا حدود 200 تن استفاده می شود. ظرفیت کمپرسورهای اسکرول معمولا از حدود پنج تن خنک کننده شروع می شود و می تواند تا دو صد تن خنک کننده افزایش یابد. همچنین، کارایی کمپرسورهای اسکرول بین 0.596 و 0،718 کیلو وات / تن است.در سیستم های پیمایش، اگر می خواهید ظرفیت خروجی دستگاه را افزایش دهید، به عنوان مثال، خروجی بیش از دو صد تن خنک کننده را افزایش دهید، لازم است از کمپرسورهای متعدد استفاده کنید. البته، این افزایش تعداد کمپرسور، علاوه بر مزایای موجود، ناقص است. یکی از مهمترین کاستی ها، افزایش تدریجی ظرفیت سیستم است. به دلیل افزایش این افزایش، کنترل ظرفیت خروجی مداوم نیست و در مرحله کنترل نمی شود. با این حال، اگر کمپرسورهای متعدد اسکول با خطوط لوله خاص استفاده شوند، نیازی به حذف کل مدار وجود ندارد، زمانی که یکی از کمپرسورها لغو شود یا مدار خط لوله آسیب دیده باشد. در عوض، تنها یک کمپرسور یا یک خط لوله را می توان از مدار خارج کرد و هنوز هم می تواند از یک سیستم ظرفیت کوچکتر استفاده کند.به عنوان مثال، اگر از چهار کمپرسور اسکرول با ظرفیت خنک کنندگی 20 تن با هم استفاده شود و برای هر دو کمپرسور یک خط جریان جداگانه در نظر گرفته شود، اگر یکی از کمپرسورها مشکل داشته باشد، می توان خط جریان متصل به آن کمپرسور را از مدار خارج کرد. . و روند فشرده سازی مبرد با ظرفیت خنک کنندگی چهل تن ادامه یافت.کمپرسورهای اسکرو را تعویض کنیداستفاده از کمپرسورهای اسکرو زمانی است که به ظرفیت های بیشتری در فرآیند خنک سازی نیاز است. این کمپرسورها اغلب با ظرفیت هفتاد تا پانصد تن خنک کننده طراحی می شوند. البته این کمپرسورها را می توان در ظرفیت های بزرگ تری نیز تولید کرد. نکته دیگر اینکه می توان از کمپرسورهای اسکرو با هم استفاده کرد. با این تفاوت که کنترل ظرفیت در کمپرسورهای اسکرو پیوسته است. کنترل ظرفیت در کمپرسورهای اسکرو به وسیله شیر کشویی انجام می شود. این شیر ورود مایع خنک کننده به دستگاه را کنترل می کند و می تواند ظرفیت دستگاه را بین بیست تا صد درصد مدیریت کند.