مقایسه چیلر هوا خنک و آب خنک و تفاوت آنها با یکدیگر

در این مقاله قصد داریم کولرهای هوایی و کولرهای آبی را با هم مقایسه کنیم و تفاوت های کلیدی آنها را بررسی کنیم. این تفاوت ها در ساختار، مصرف آب، بهره برداری و نگهداری است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.مقایسه کولر گازی و کولر گازی زیر آب.1. تفاوت چیلرهای هوا خنک و آب خنک از نظر ساختارچیلرهای هوا خنک (چیلرهای تحت فشار هوا خنک یا کولرهای هوا) و چیلرهای آب خنک (چیلرهای تحت فشار آب خنک یا چیلرهای آبی) از نظر ساختار بسیار شبیه به هم هستند. هر دو از قسمت های اصلی کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و شیر انبساط تشکیل شده اند. مقایسه چیلرهای تراکمی آب خنک با چیلر تراکمی هوا خنک مهمترین تفاوت چیلرهای هوا خنک و آب خنک این است که کندانسور با آب خنک می شود یا هوا.اگر کندانسور توسط آب خنک شود به آن کمپرسور آب خنک نیز می گویند. که به برج خنک کننده و پمپ نیز نیاز دارد. اگر کندانسور توسط دمنده خنک شود به آن یخچال هوای فشرده نیز گفته می شود که نیازی به برج خنک کننده یا پمپ ندارد.کندانسور آب خنک معمولاً یک مبدل حرارتی پوسته و لوله است. کندانسور هوا خنک دارای یک لوله پره دار (مانند رادیاتور) است که از طریق آن یک فن هوا را دمیده و آن را خنک می کند.شکل زیر را رعایت کنید. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در ابتدای سیکل کمپرسور گاز سرد را جمع آوری کرده و فشار و دما را افزایش می دهد. مبرد از طریق لوله مسی (خط نارنجی) به دستگاه ارسال می شود. کندانسورها نوعی لوله مسی هستند که در بالای آنها فن های زیادی قرار می گیرد. این فن ها هوای زیادی را از روی سطح دستگاه عبور می دهند تا دمای دستگاه پایین بیاید. پس از کاهش دما، مایع خنک کننده در لوله های دستگاه به حالت مایع تبدیل می شود. مبرد در طول یک لوله (مسیر سبز) از قسمت بسیار مهمی به نام شیر انبساط عبور می کند. همانطور که از نام آن پیداست وظیفه این سوپاپ منبسط کردن مبرد است و این انبساط باعث ایجاد فشار بالای مبرد شده و موتور با گرفتن کمترین گرما از محیط، آماده تبخیر (تغییر زمان به حالت گازی) می شود. . محیط زیست، بخار مبرد. محیط اطراف یخچال، آب داخل دستگاه است. به عبارت دیگر دستگاه خنک کننده گرمای آب موجود در موتور را جذب کرده و آب را خنک می کند و سپس از این آب سرد برای خنک کردن موارد مختلف استفاده می شود. (از سرمایش ساختمان تا انواع سرمایش صنعتی)سیستم خنک کننده چیلرحالا به تصویر زیر نگاه کنید. مراحل بالا دقیقاً با کولر نشان داده شده در زیر تکرار می شود. تفاوت اینجاست که کندانسور دیگر فن ندارد و هوا خنک نمی شود. در عوض، با آب از یک برج خنک کننده خنک می شود. یعنی بعد از کمپرسور مبرد وارد لوله های مسی کندانسور می شود اما این بار آب از اطراف لوله ها عبور می کند. آبی که گرمای یخچال را جذب می کند باید به نوعی خنک شود تا بتواند دوباره گرمای یخچال را جذب کند. آب به داخل برج خنک کننده پمپ شده و پس از انتشار گرمای خود در هوای آزاد به کندانسور باز می گردد. توجه داشته باشید که در طرف دیگر چیلر مشتری وجود دارد که از آب سرد چیلر استفاده می کند. این مشتریان در اینجا کانوکتورهای داخلی فن (یا تهویه مطبوع) برای تهویه مطبوع هستند، نه یک فرآیند یا دستگاه صنعتی که می تواند به عنوان مشتری قرار گیرد.برج تازهبرای آشنایی بیشتر با این دو دستگاه توصیه می کنیم متن های زیر را مطالعه کنید.طراحی کولر آبی سرد را در متن ⇐ کولر بخوانیدادامه مطلب ساخت چیلرهای هوا خنک را می توانید در متن ⇐ کولر هوا بخوانید2. مقایسه کولرهای با هوا و آب خنک از نظر مصرف آبجبران آب به دلیل از دست رفتن آب در برج خنک کننده در اثر تبخیر نیاز است و چیلر آب خنک از آب استفاده می کند اما مدار خنک کننده هوا بدون آب است و نیازی به آن ندارد. در مناطقی که آب کافی وجود ندارد یا هزینه آن زیاد است، بهتر است از نوع هوا خنک استفاده شود. عدم وجود آب در مدار خنک کننده تراکم هوا خنک به این معنی است که همانطور که در شکل های بالا توضیح دادیم کولرهای هوا خنک برای بدون آب بودن نیازی به برج خنک کننده ندارند. . فقط یک بار در هنگام شروع سرد، مقدار معینی آب با ضد یخ در اواپراتور سرد پر می شود، پس از آن دیگر نیازی به آب نیست.اطلاعات بیشتر در مورد برج خنک کننده را در متن ⇐ دستگاه برج خنک کننده بخوانید3. مقایسه چیلرهای هوا و آب خنک از نظر کاراییاز نظر عملکرد، چیلر هوا خنک تا حدودی به دمای بیرون بستگی دارد و افزایش یا کاهش دمای محیط بر عملکرد آن تأثیر می گذارد، در حالی که عملکرد چیلر آب خنک مستقل از دمای محیط است. . . در مورد نوع هوا خنک، با افزایش دمای هوای بیرون، ظرفیت حذف حرارت کندانسور کاهش می یابد و راندمان سیستم کاهش می یابد. البته این نکته را نیز باید به خاطر داشت که در مناطقی با آب و هوای مرطوب نباید از چیلرهای آب خنک استفاده کرد، زیرا همانطور که گفته شد با نوع آب خنک، کندانسور توسط برج خنک کننده خنک می شود و در مناطق مرطوب باقی می ماند. . اتمسفر، راندمان برج خنک کننده کاهش یافته است.4. مقایسه چیلرهای هوا خنک و آب خنک از نظر نگهداریآبگرمکن های آب گرم نسبت به آبگرمکن های آب سرد به نگهداری کمتری نیاز دارند. تنها لازمه تمیز کردن دوره ای کویل های کندانسور (به خصوص در محیطی که یخچال در هوای کثیف کار می کند) است تا از رسوب روی سطح کویل جلوگیری شود و کارایی آن کاهش یابد. مدل های آب گرم به دلیل استفاده از آب در مدار آن نیاز به نگهداری بیشتری دارند. میزان نگهداری بستگی به کیفیت آب موجود دارد که با افزودن مواد شیمیایی به آب از آسیب دیدن آن در اثر باران جلوگیری می شود. با توجه به حذف نسبی آب و آب سرد، با آب پولی جایگزین می شود که علاوه بر مصرف آب، ترکیبات شیمیایی که نیاز به مراقبت بیشتری دارد به آن اضافه می شود.