فیلتر میکرونی

فیلتر میکرونی ها مصرفی بوده و بسته به TSS آب ورودی در زمان های شخص تعویض می شوند.عموما هنگامی که اختلاف فشار کاری ورودی و خروجی به فیلتر از ۱ بار افزایش یابد زمان تعویض فیلتر است.ذرات معلق در فرایند تصفیه آب و فاضلاب هم از نظر اندازه و هم از نظرتعداد ذرات در واحد حجم ( غلظت ذرات ) بسیار متفاوت و متنوع می باشند.به همین دلیل از دستگاه ها تصفیه آب و فیلتر میکرونی و وسایل مختلفی برای کاهش ذرات معلق آب و فاضلاب استفاده می شود .فیلتراسیونصاف کردن یا فیلتراسیون ، یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلقو یا تصفیه از هر سیال از جمله آب است که مبتنی به فرایند تصفیه آب می شود .این ذرات معلق می توانند گل و لای ، رنگ ، مواد آلی ، پلانکتون ، باکتری ها و ذرات حاصل از خوردگی باشند .?فیلترها (صافی ها )در تصفیه آب را می توان به دو دسته تقسیم کرد :الف – فیلتر سطحیفیلترهای سطحی که عمل جدا شدن ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کمکه همان سطح فیلتر می باشد ، انجام می شود . مثل غشاها، کاغذ صافی یا فیلتر های کیسه ای ( bag filter )ب – فیلتر عمقیفیلترهای عمقی که عمل جدا شدن ذرات مایع در اعماق بستر استفاده می شودمثل فیلتر های ثقلی یا فیلتر های فشاری .در تصفیه آب و فاضلاب ، منظور از فیلتر ، معمولاً فیلتر های عمقی است وفیلتر های سطحی مطرح در تصفیه آب و فاضلاب ، بشتر انواع غشا ها یا منظورهمام ممبرین ها ست .بطور کی ، اگر غلظت مواد معلق در نمونه کم و حدود کمتر از ۰٫۱ درصد حجمی باشد ،از ممبرین ها استفاده میشود اما اگر غلظت مواد معلق زیاد باشد ، اقتصادی تر آن استکه از فیلتر های سطحی در فرایند تصفیه آب استفاده شود.برای دبی ( حجم واحد زمانی ) غلظت مواد معلق زیاد به جای فیلتر ، حوضچه ته نشینی توصیه می شود .اگر مواد معلق آب خیلی بیشتر از ۵۰ pmm و نیز حجم اب مورد نظر زیاد باشد ،برای حذف مواد معلق از دستگاه های ته نشین کننده استفاده می شود .اگر مقدار مواد معلق کمتر از ۵۰ pmm باشد و مخصوصاً اگر دبی آب کم باشد برای حذف مواد معلق از فیلتر ها استفاده می شود .لازم بذکر است که هر چه ذرات معلق ریزتر باشد ، حذف آن ها با فیلترهای سطحیدر مقایسه با فیلترهای عمقی ، با راندمان بیشتری انجام میشود .اما هر چه ذرات ریزتر باشند ، هرینه تصفیه آب بیشتر افزایش می یابد از این رو درشت تر کردن ذرات یا انعقادسازی توصیه می شود.برای حذف ذرات کوچک تر از میکرون ، از فیلترهای خیلی ظریفتر ( ریز ) یا به طور عام از غشاء ها استفاده می شود .?فیلتراسیوندر فیلتر های عمقی ، آب حاوی ذرات معلق را از بستری از ذرات یک مادهکه میتواند شن و یا زغال آنتراسیت باشد عبور می دهند .در اثر عبور آب از و خلل و فرج ذرات بستر ، مواد معلق آب گیر افتاده و آب تقریبا عاری از مواد معلق ، بدست می آید .جمع شدن ذرات معلق در خلل و فرج صافی ، باعث افزایش افت فشار می گرددکه اگر این افت فشار از حد معینی تجاوز نماید ، باید صافی را شستشو داد .سرعت آب وروردی به فیلتر ها معمولا ۵ m/h و سرعت آب شستشوی فیلتر باید به اندازه ای باشدکه انبساط بستر حدود ۵۰ درصد باشد. این انبساط باعث می شود که ذرات شن و ماسه ( یا زغال ) از هم جدا شدهو ذرات معلق و گل و لای باقیمانده روی شن و ماسه همواره آب شستشوی خارج شود .سرعت آب شستشوی فیلترها ( که جهت عکس آب ورودی است ) معمولاً حدود ۱۵ – ۶۰ m/h می باشد .?ممکن است که شستشوی فیلتر به تنهایی برای تمیز کردن فیلترها کافی نباشدو این موقعی است که لایه های گل و لای که روی شن و ماسه ته نشین شده اند، چسبیده باشند به گونه ای که سرعت زیاد شستشوی فیلتر هم نمیتواند شن و ماسه را کاملاً عاری از این مواد کند .برای رفع این مشکل در داخل فیلتر ها لوله های مشبک شعاعی تعبیه می کنندکه در موقع شستشو آب از داخل لوله ها جریان پیدا کرده و به علت ایجاد جت آب ، لوله ها می چرخندو با این کار ، شن و ماسه کاملاً شسته می شوند .در شورع فیلتر ها باید به آهستگی با آبی که از پایین به بالا جریان می یابد ،پرشوند تا آنکه ذرات بستر در آب غوطه ور شوند . این کار برای خارج کردن هوای محبوسبین ذرات بستر لازم می باشد تا از انسداد مسیر آب توسط هوا جلوگیری شود .به همین روش فیلتر دوباره پر می شود هر گاه که در اثر تخلیه ، سطح اب فیلتر به پایین تراز سطح بستر کاهش یابد .حداقل میکرونایز فیلتر میکرونی سایز ۱۰ میکرون هست که در سیستم های پیش تصفیه آببرای هر دستگاه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس ( RO ) پیشنهاد میشود.فیلتر میکرونی ها برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پمپ ها و ممبرین ها استفاده می شود.سایز ۵ میکرون بهترین مورد برای استفاده می باشد.گاهی برای اطمینان بیشتر و پیش تصفیه بهتر جهت جلوگیری از ته نشین شدن ذرات کلوئیدی و رسوبات سیلیکااز کارتریج فیلتر هایی با سایز ۱ تا سه میکرون استفاده می کنند.