چیلر جذبی چیست؟ تک اثره، دو اثره، شعله مستقیم

هواسازهای جذبی یک سیستم تبرید متداول در صنعت تهویه مطبوع هستند که بر اساس چرخه جذب مبرد کار می کنند. در مقاله قبلی به طور کامل به انواع کولر گازی و نحوه عملکرد آن ها پرداخته ایم، در این مقاله سعی می کنیم کولر گازی ورودی را به طور کامل بررسی کنیم و نحوه عملکرد بخاری جذبی و نحوه استفاده از آن را بدانیم.کولر جذبی یا جذبیدر سال 1824، میشل فارادی در حین آزمایش به طور تصادفی با یک یخچال جذبی برخورد کرد. اولین یخچال جذبی گازسوز که توسط چندین دانشمند بزرگ از جمله آلبرت انیشتین در سال 1927 تحقیق و توسعه شد، توسط یک شرکت کشتیرانی در سال 1939 ساخته شد.برخلاف یخچال ها که از برق و کمپرسور برای چرخه تبرید استفاده می کنند، نقطه شکست یخچال های جذبی این است که با حذف کمپرسور از گرما یا انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده می کنند که منجر به کاهش مصرف برق می شود. نوع ماشین انرژی حرارتی را می توان برای هدایت چرخه جذب تبرید از طریق بخار داغ، احتراق گاز طبیعی و حتی پردازش گرمای اتلاف فراهم کرد. کولرهای جذبی نقاط قوت و ضعف خود را دارند که در ادامه به آنها می پردازیم.تحقیقات تکنولوژیکی در مورد چیلرهای تراکمی هوا خنک (هوا)بررسی عملکرد کولر تراکمی آب خنک (آبی)تفاوت منبع انرژی بین چیلرهای جذبی و تراکمیبرداشتن کمپرسور در مجموعه چیلر ممکن است کمی عجیب به نظر برسد و ممکن است در نگاه اول خواننده را سردرگم کند، اما ما به طور کامل توضیح می دهیم که چگونه دستگاه های جایگزین کمپرسور مانند پمپ ها، جاذب ها و ژنراتورها باعث بهبود اثرات کمپرسورها در طول فرآیند شیمیایی می شوند. . در دریافت چیلرها. و باعث انتقال مبرد (آمونیاک یا آب) به سیکل تبرید مجموعه شود.واقعیت این است که امروزه با پیشرفت علم و فناوری در تبرید صنعتی، چیلرهای تراکمی بیش از گذشته مورد استقبال قرار گرفته و مشتریان زیادی در حال جایگزینی چیلرهای تراکمی با چیلرهای جذبی هستند.اما به طور کلی انتخاب چیلرهای جذبی از جهات زیر اهمیت بیشتری دارد.منبع تغذیه برای چیلرهای کمپرسور امکان پذیر نیست.آب با کیفیت قابل قبول کافی باشد و با مشکل کم آبی مواجه نشویم.سوخت های فسیلی مانند گاز یا گازوئیل باید در جایی که کولر نصب شده است به راحتی در دسترس باشد.رطوبت نسبی هوا در منطقه برای عملکرد برج خنک کننده نباید زیاد باشد.نتیجه:فروش کولرهای شعله شعله تک اثر، دو اثره و مستقیمساختار و اجزای یک چیلر جذبیقبل از توضیح عملکرد چیلر جذبی، باید به اجزا و عملکرد یک سیکل چیلر جذبی توجه کنیم. در اینجا به طور خلاصه در مورد مواد تشکیل دهنده و تفاوت چیلر جذبی تک اثر دو اثر کدامند؟ نحوه عملکرد این چرخه صحبت می کنیم. اجزای چرخه جذب در شکل زیر نشان داده شده است.واحدهای خنک کننده فضااجزاء و ساختارهای مبرد جذبیبا توجه به شکل بالا، مهمترین اجزای سیستم جذب عبارتند از:ژنراتورکندانسور یا کندانسوراواپراتورضد عفونی یا جذب کنیدمبدل حرارتی برای افزایش راندمان چیلر جذبی اضافه می شود و معمولاً در کنار اپراتور و جاذب و در پایین دستگاه نصب می شود.ژنراتور یا ژنراتورژنراتور و کندانسور نیز در یک اتاق مشترک بالای سیستم چیلر جذبی (بالای محفظه اواپراتور و جاذب) قرار می گیرند. ژنراتور در واقع یک ظرف یا مخزن است که حاوی محلولی از آب (مبرد) و لیتیوم بروماید (جاذب) است. یک محلول حرارتی در داخل نمونه قرار داده می شود تا انرژی گرمایی مورد نیاز را به خروجی محلول منتقل کند و آب موجود در محلول را منجمد کند. به همین دلیل به ژنراتورها واحدهای متراکم نیز می گویند.ژنراتور چیلر جذبیژنراتور در کولر جذبیکندانسور (کندانسور یا ثابت)برای کاهش مصرف آب و برگشت آب تبخیر شده از مرحله قبل و استفاده مجدد از آن در سیکل تبرید جذبی باید از کندانسور یا کندانسور استفاده شود. همانطور که گفتیم کندانسور در یک محفظه مشترک با ژنراتور قرار می گیرد و چیلرهای جذبی در قسمت بالایی تعبیه شده اند.