پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FFپکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FFپکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FF با راندمان حرارتی 93 درصد برای استفاده در منازل و اماکن اداری تا متراژ 160 مترمربع مناسب می باشد. ایران رادیاتور 28000 مدل M28FF از نوع پکیج‌های فن دار است که خروج دود و گازهای احتراق دودکش پکیج را در مسیرهای مختلف عمودی یا افقی تا بیرون از ساختمان با استفاده از جریان هوای اجباری فن تسهیل می‌نمایند. همچنین در صورت نصب پکیج ام 28 در بالکن یا هر فضای باز دیگر، استفاده از پکیج فن دار جهت عبور آسان دود و گازهای احتراق ضروری است.مدل هایی از پکیج های شوفاژ دیواری ایران رادیاتور که با حرف L ، M ، E یا K شروع می شوند پکیج هایی هستند. که از نوع دو مبدل می باشند.در پکیج ایران رادیاتور دو مبدل یا مونوترمیک از دو نوع مبدل ساخته می شوند،که شامل : مبدل اصلی (Gas Water Heat Exchanger) و مبدل صفحه ای (Water Heat Exchanger) می باشند.توجه : در صورت نصب پکیج دیواری ایران رادیاتور در فضای باز، جهت امکان فعال بودن سیستم حفاظت خودکار درمقابل یخ زدگی دستگاه ، باید پکیج به برق وصل و روشن باشد.جهت جلوگیری از تشکیل رسوب املاح آب در مبدل حرارتی پکیج دیواری ایران رادیاتور ام 28، تهیه و نصب رسوب گیر پلی فسفات یا سختی گیر مغناطیسی در مسیر لوله آب ورودی به پکیج توصیه می‌گردد. همچنین سفارش خرید لوازم جانبی جهت نصب پکیج ایران رادیاتور شامل شیرآلات و اتصالات مربوط به نصب در زمان سفارش خرید پکیج امکان‌پذیر است.همچنین برای آموزش بهتر نحوه استفاده از پکیج می توانید مقاله نحوه استفاده بهینه و تعمیر و نگهداری پکیج را مطالعه کنید.ویژگی های پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FFابعاد کوچک و مناسبراندمان حرارتی 93%سیستم بای پس خودکارسیستم هواگیری خودکارنصب و راه اندازی رایگانسیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفیدارای محفظه احتراق بسته در مدل های FFسیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آبسیستم ضد یخ زدگی و تنظیم خودکار جریان گازمجهز به پرشر سوئیچ هوا برای حفاظت در مقابل انسداد دودکشپمپ سیرکولاتور قوی با هد استاتیک بالا و فشار کار 0.5 bar در پکیج دیواری ایران رادیاتورنحوه عملکرد پکیج دو مبدل یا مونوترمیکدر این نوع پکیج ها از دو مبدل اصلی و صفحه ای استفاده میشود.مبدل اصلی در پکیج های دو مبدله وظیفه تامین گرمایش محیط را بر عهده دارد. به این صورت که آب پس از عبور از مبدل و گرم شدن به رادیاتورها منتقل میشود.طبق مبحث 17 مقررات ملی ساختمان (1390) حداقل متراژ قابل تایید برای نصب پکیج در واحد آپارتمانی (مسکونی یا اداری) 64 متر مربع می باشد. و در غیر اینصورت تعبیه دریچه تامین هوای تازه جهت احتراق مناسب در محل نصب پکیج الزامی است.برای تامین آبگرم مصرفی نیز از مبدل صفحه ای استفاده میشود. با این تفاوت که آب پس از گرم شدن توسط مبدل به جای انتقال به رادیاتورها، همزمان با آب سرد از مبدل صفحه ای میگذرد. بر اثر عبور همزمان آب سرد و گرم در این مبدل و انتقال گرما از آب گرم به آب سرد، آبگرم مصرفی بهداشتی در دسترس قرار میگیرد. در این نوع پکیج ها بدلیل اینکه آبگرم مصرفی تماس مستقیم با شعله های مشعل ندارد. بنابراین رسوب گذاری جداره های داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از پکیج تک مبدل اتفاق می افتد.گارانتی و اصالت پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FFکلیه پکیج های شوفاژ دیواری ایران رادیاتور ام 28، دارای گارانتی 2 ساله و خدمات پس از فروش می باشند، اما پرداخت هزینه نصب و اتصالات پکیج ، بر عهده مشتریان است.برای مشاهده و خرید انواع پکیج های از برند های مختلف شوفاژکار و بوتان ،لورچ و ایران رادیاتور کلیک کنیداعمال تخفیف فوق منوط به خرید لوازم نصب پکیج شوفاژ دیواری (کامل) همراه با سفارش می باشدمشخصات: برند : ایران رادیاتور مدل-دستگاه : E28FF - ایران رادیاتور کاربری : گرمایشی - آب گرم رده-مصرف-انرژی : B موقعیت-نصب : دیواری سیستم : دو مبدل حرارتی فن-خروجی : دارد عیب-یاب : ندارد امکان-برنامه-ریزی : ندارد گرمایش-اسمی : 28000Kcal توان : 28KW دبی-آب-گرم-مصرفی : 13.4Lit/min حداکثر-دما-مدار-گرمایش : 85C حداکثر-دما-مدار-آب-گرم : 60C حجم-مخزن-انبساط : 8L حجم-مخزن-ذخیره : ندارد برق-مصرفی : تک فاز - 220 ولت ابعاد : 440x850x380mm وزن : 41Kg لوازم : - کشور-سازنده : ایران گارانتی : گروه صنعتی ایران رادیاتور ظرفیت-حرارتی : 28000 #ایران_رادیاتور #پکیج_زمینی_و_دیواری #پیشنهاد_ویژه #تجهیزات_موتورخانه_و_گرمایشی خرید پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FF قیمت پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FF بهترین قیمت پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FF ارزانترین قیمت پکیج دیواری ایران رادیاتور 28000 مدل M28FF