انواع یونیت هیتر آب گرم و بخار

انواع یونیت هیتر آب گرم و بخار اگر به دنبال یک دستگاه گرم‌کننده با کمترین آلودگی و قیمتی مناسب هستید می‌توانید از یونیت هیتر آب گرم یا یونیت هیتر بخار استفاده کنید. یونیت هیتر یک وسیله گرمایشی عالی است که می‌تواند سالن‌های بزرگ و فضاهای مختلف را به سرعت و ارزان گرم کند. این دستگاه مجهز به کویل گرمایشی و فن دمنده برای تأمین جریان هوا و دمای گرم است. یونیت هیتر ها در ظرفیت‌ها و اندازه‌های متفاوت قابل تولید هستند. در زبان‌های دیگر یک وسیله گرمایشی است که با نام‌های دیگری مانند بخاری صنعتی، هیترفن دار، آب‌گرم‌کن گردشی و آب‌گرم‌کن فن دار شناخته می‌شود.یونیت هیتر آب گرم 260هزار توان حرارتی یونیت هیتر های گروه صنعتی آذین تهویه از 40000 تا 450000 بی تی یو متغیر است. یونیت هیتر در دو نوع یونیت گرمایش آب گرم و یونیت هیتر گرمایش بخار توسط مهندسین ما طراحی و ساخته شده است. عمدتاً یونیت هیتر آب گرم با ورودی آب گرم 80 تا 100 در به بازار عرضه می‌شود و یک بخاری هوای اجباری صنعتی برای گرمایش فضاهای بزرگ با راندمان بالا است. آنها مجهز به یک فن محوری قدرتمند هستند. برای بهترشدن مسیر انتقال گرما از دمپر در دهانه خروجی یونیت هیتر استفاده می‌شود تا در جهت مشخص هوای گرم هدایت شود. طبقه‌بندی انواع یونیت هیتر: این تجهیزات را می‌توان از جنبه‌های مختلفی طبقه بندی کرد که در زیر آورده شده است. انواع یونیت هیتر بر اساس نصب: بخاری‌های یونیت می‌توانند هوا را به‌صورت افقی (دیواری) یا عمودی (سقفی) تخلیه کنند تا فضای مورد نظر را گرم کنند. بخاری یونیت به عنوان یک فن هیتر صنعتی با کویل حاوی آب گرم، دارای یک فن محوری قدرتمند است و برای بسیاری از کاربردهای دستگاه‌های گرمایش تجاری و صنعتی با دمای پایین مناسب است. بنابراین یونیت هیتر به دو دسته تقسیم می‌شوند یونیت هیتر دیواری واحد هیتر سقفی طبقه بندی بر اساس سیال گرمایش کویل: یونیت هیتر آب گرم یونیت هیتر بخار کاربرد یونیت هیتر چیست؟ گروه مهندسی آذین تهویه طیف گسترده‌ای از سیستم‌های گرمایشی از جمله انواع هیترهای یونیت، کوره‌های هوای گرم صنعتی و یونیت‌های فن کویل را تولید و به بازار عرضه می‌کند. بخاری‌های واحد یک راه حل ایده آل و اقتصادی برای گرمایش انبارها، کارگاه‌های بزرگ صنعتی و تجاری، کارخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، رختکن و بسیاری از کاربردهای دیگر است.یونیت هیتر بخار آذین تهویه نحوه عملکرد یونیت هیتر چگونه است؟ توسط پمپ‌های گردشی، آب یا بخار داغ از دیگ موتورخانه از طریق شبکه خط لوله به کویل گرمایش (رادیاتور) دستگاه منتقل می‌شود و به گردش در می‌آید، در پشت کویل هیتر، یک فن محوری قدرتمند هوا را به سمت کویل تابشگر هدایت می‌کند (بنابراین، این تجهیزات گاهی اوقات بخاری‌های جریان هوا نامیده می‌شود)، هوا از مبدل‌های حرارتی یا همان کویل گرمایشی عبور می‌کند. مبدل حرارتی گرمای آب گرم یا بخار ورودی به واحد گرمایش را جذب می‌کند و در نتیجه دمای هوای خروجی را افزایش می‌دهد. آب سرد از مبدل حرارتی داخل واحد گرمایش صنعتی خارج شده و برای گرم‌شدن مجدد به داخل دیگ پمپ می‌شود و فرایند دوباره شروع می‌شود. اجزای یونیت هیتر به شرح زیر است: 1- بدنه اصلی یونیت هیتر از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک یا دو میلی متر ساخته شده و پس از برش لیزری و خمش با تجهیزات اتوماتیک، با اتصالات جوشی و بولتی مونتاژ می‌شود. در نهایت تمام بدنه و ضربه گیرها با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشانده شده است. 2- هواکش اکسیال و الکتروموتور یونیت هیتر: فن دمنده هوا از نوع پروانه محوری یا همان هواکش آکسیال با تیغه‌های فلزی که قابلیت گردش 1500 و 950 دور در دقیقه را دارد. فن هوارسان یونیت هیتر به‌صورت 5 یا 7 پره است که بر اساس سایز دستگاه انتخاب می‌شود و باتوجه‌به محل کاربری می‌توان ظرفیت هوادهی را انتخاب نمود. فن‌های مورداستفاده در یونیت هیتر بخار از نوع دایرکت درایو می‌باشند. نصب و تعویض این نوع پروانه‌ها بسیار ساده می‌باشد و شما می‌توانید از طریق چندپیچ به‌راحتی آن را باز نمایید. فن‌های مورداستفاده در یونیت هیتر آذین تهویه قابلیت اتصال به دیمر و اینورتر کنترل دور را دارند. همچنین شما می‌توانید از فن‌های سه فاز یا تک فاز استفاده نمایید. 3-یکی از قسمت‌های مهم در انواع تجهیزات گرمایشی کویل گرمایی یا رادیاتور یونیت هیتر می‌باشد. جنس مورد استفاده برای ساخت کویل از لوله‌های مسی، لوله مانیسمان یا استیل می‌باشد. هر کدام از این نوع کویل‌ها با توجه به نوع سیال گرم و فشار کاری انتخاب می‌شوند. معمولاً برای یونیت هیتر آبگرم از لوله مسی 8/5 و 8/3 اینچ با تراکم فین 10 استفاده می‌شود و برای یونیت هیتر بخار به علت فشار بالا از لوله‌های فولادی بدون درز یا مانیسمان رده 40 با فین اسپیرال استفاده می‌شود.یونیت هیتر دیواری تراکم فین و جنس فین‌ها تاثیر مستقیم در راندمان یونیت هیتر خواهد داشت و باید حداقل تراکم 8 و حداکثر تراکم 14 فین در اینچ بر روی کویل انجام شود. 4-قسمت خروجی هوای گرم در یونیت هیتر که به دمپر خروجی نیز معروف است. این قسمت در جلوی دستگاه و در زاویه دید کاربر است. دمپرهای یونیت هیتر اتومات هستند و در زمان روشن‌شدن فن هواکش باز می‌شوند و در زمان خاموش بودن فن بسته می‌باشند. این مسئله کمک می‌کند که در زمان خاموشی دستگاه فین‌های کویل کثیف نشوند. در ضمن دمپر خروجی هیتر باعث هدایت هوا به منطقه مورد نظر می‌شود. جنس دمپرها نیز از ورق فولادی یا آلومینیم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک می‌باشد. 5-اتصالات و کلکتورها از نوع لوله‌های بدون درز آهنی و سردنده که برای ورود خروج سیال گرم به درون کویل حرارتی تعبیه می‌شوند و در سایزهای 1 تا 2 اینچ می‌باشند. 6-لوازم جانبی دستگاه شامل ساپورت دیواری، قلاب سقفی، دیمرو... که جزو آپشن‌های دستگاه بوده و به‌صورت سفارشی قابل‌تهیه است.منبع و اطلاعات بیشتر در : https://www.azintahvie.com/