قطعات هواساز و عملکرد آن

به طور کلی در هواساز ها، هوای تازه و هوای برگشتی از ساختمان پس از اختلاط با یکدیگر از فیلتر آلومینیومی اولیه عبور کرده، سپس در تابستان با عبور از میان فین های کویل آب سرد (یا مبرد) هوا خنک شده و در زمستان نیز با عبور از میان فین های کویل آب گرم (یا بخار)، هوای خروجی از هواساز گرم می گردد. سپس این هوا توسط فن هوادهی از درون کانال های نصب شده تا فضاهای مختلف ساختمان هدایت می گردد.همچنین عمل رطوبت زنی هوا توسط آب یا بخار داخل هواساز و قبل از کویل سرمایش یا گرمایش و توزیع هوا در کانال ها در مواقع لازم انجام می پذیرد. هواسازها عمدتا دارای اجزایی شامل:بدنه، فن، الکتروموتور، فیلتر، کویل های سرمایشی و گرمایشی، افشانک های رطوبت زنی، تجهیزات کنترلی، دمپرهای هوای ورودی و خروجی و هوای برگشتی می باشند.که در ادامه به بررسی تخصصی هر یک از قطعات و اجزای هواساز دماتجهیز میپردازیم. شاسی :نسبت به ظرفیت و حجم دستگاه از ناودانی فابریک طراحی وساخته می شود و پس از عملیات جوشکاری و فرزکاری با رنگ پوشش داده می شود دستگاه مجهز به لرزه گیر لاستیکی جهت جلوگیری از انتقال ارتعاش به دستگاه نصب میگردد.استراکچر:استراکچر هواسازهای دماتجهیز با پروفیلهای آلومینیومی بعنوان فریم اصلی دستگاه از نوع 5 خم یا 7 خم نوار خور هوابندی با توجه به ظرفیت دستگاه با کرنر های پلی آمیدی یا آلومینیومی ساخته میشوند.عایق:عایق داخلی به ضخامت مناسب از نوع پلی رول جهت جلوگیری از پرت حرارت و برودت هوا انجام میگیرد.فن:فن هوادهی دستگاه از نوع سانتریفیوژ با پروانه های فوروارد یا بکوارد با بالانس دینامیکی و استاتیکی طرح نیکوترا کاملا صنعتی (طبق طراحی دستگاه) ساخته میشود.شفت و یاتاقان هواساز دماتجهیز:شفت از جنس ck45 بوده که سنگ خورده و پولیش میشوند که در مقابل خوردگی و رطوبت بالا مقاوم میباشند. یاتاقان نیز بصورت خود تنظیم با مرغوب ترین برند نصب میگردد.تسمه:تسمه از نوع V ساخت کره؛ انتخاب نوع تسمه با ضریب اطمینان حداقل 25% و افزایش عمر سیستم انتقال قدرت در هواساز دماتجهیزالکتروموتور:الکترو موتور از نوع سه فاز 50Hz که توسط یک پروانه که با روتور موتور میچرخد خنک میشود. استاندارد موتور IP54 و کلاس عایق F میباشدکویل:شرکت دماتجهیز از چهار نوع کویل آبی، گازی (DX)، الکتریکی و بخار در ساخت هواسازها استفاده میکند. سطح اولیه کویل ها از تیوب های مسی بدون درز و سطح ثانویه آنها از فین با صفحات آلومینیومی یا مسی بنا به درخواست مشتری ساخته میشود.فیلتر:فیلتر آلومینیومی بصورت V-type با ضخامت 5 سانتی متر و 7 لایه توری آلومینیومی قابل شستشو G4 با راندمان غبار زدایی بالا.با توجه به درخواست مشتری قابلیت نصب فیلتر کیسه ای با راندمان های مختلف امکان پذیر میباشد.دمپرها:دمپر هوا تیغه هایی از جنس آلومینیوم به شکل ایرفویل میباشد که در جهت مخالف هم قرار دارند. برای چرخش دمپر، از چرخ دنده های پلاستیکی مقاوم از جنس پلی پرو پپلین استفاده میشود. همچنین لبه های دمپر توسط درز بندی های پلاستیکی آب بندی میشوند. قابلیت نصب موتور دمپر نیز بر روی دمپرهای هوای هواساز امکان پذیر میباشد.درب بازدید:اتاق فن و اتاق فیلتر دارای درب بازدید لولایی با لولا و دستگیره پلی پروپپلین با هوابندی بسیار مناسب جهت دسترسی آسان و سرویس دهی انجام میشود.نکات نصب هواسازپس از نصب هواساز برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات از هواساز به محوطه اطراف فندانسیون، نصب لاستیک لرزه گیر یا پلاستوفوم الزامی است.به منظور ایجاد امکان تعویض احتمالی کویل هواساز در طول دوره طولانی بهره برداری ، طبق استاندارهای مهندسی لازم است معادل 1/5 برابر عرض دستگاه در محل نصب هواساز از یک طرف فضای خالی در نظر گرفته شود.در نظر گرفتن کفشور فاضلاب در محل اتاق هواساز جهت نظافت و سرویسهای دوره ای الزامی است.امیدواریم با مطالعه موارد ارائه شده، ضمن آشنایی بیشتر با مشخصات فنی، ظرفیتها و قیمت های مناسب انواع هواساز های دماتجهیز به سایت تخصصی مجموعه دماتجهیز مراجعه کنید .