سازنده دستگاه [RO] تصفیه آب صنعتی(مشاوره رایگان تخصصی)

سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی [RO] (مشاوره رایگان100% تخصصی)مقدار سلیس موردنیاز کلی طبق مش بندی :سلیس نمره 3 (درشت) در کف فیلتر به مقدار 20% کلسلیس نمره 2 (متوسط) در وسط فیلتر به مقدار 20% کلسلیس نمره 1 (ریز یا شکر) در قسمت بالای فیلتر به مقدار 60% کلمطالب پربازدید سایتنکته نهایی طراحی این است که مطمئن باشید آب به درستی در بستر جریان دارد و هیچمقدار از مایع توسط شن و سیلیس از مسیر جریان منحرف نمی‌شود.مطالب پربازدید مرتبط:سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتیامکانمشاوره رایگان تلفنی با کارشناسان مجرب تصفیه آب ۰۹۱۶۶۹۱۵۰۹۰ مهندس قدکساز ۰۶۱۳۳۷۳۹۶۶۰ واحد فروش شرکت برای بهره‌مندی از این امکان از طریق شماره‌های فوق الذکر با ما در ارتباط باشید.سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی [RO]همانطور که در بالا گفته شد این سیستم تصفیه RO نیازمند آب خام زلال و شفاف است چرا که اگر آب خوراک گل آلود و یا دارای مواد مخلوط در آب باشد موجب ایجاد مشکلات و خسارت سنگین و یا حتی جبران نا پذیر به قطعات اصلی سیستم مانند پمپ و فیلتر ممبران می‌شود.از این رو وارد کردن آب زلال و شفاف امری بسیار ضروری و حیاتی است که این امر بر عهده سیستم پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی قرار دارد.سیستم پیش تصفیه دستگاه RO عمدتا از طریق فیلتر‌های شنیو فیلتر‌های کربنی و یا مدیا فیلتر [به ترکیبی از فیلترشنی و فیلترکربنی مدیافیلتر گفتته می‌شود] انجام می‌گیردند.اینمکانیزم تصفیه درون فیلتر ممبرین به این شکل انجام می‌شود که آب پس از ورود به ممبرین از طریق وسل فاضلاب یا آب غلیظ شده از دور ممبرین خارج و آبتصفیه یا همان آب تولید از مرکز ممبرین[از نافی ممبرین] خارج می‌شود.بیشتر بدانید : مزایا و معایب دستگاه تصفیه آب صنعتی با روش اسمز معکوس ROعملکردفیلترشنی که به صورت عبور آب از بستر شن و ماسه‌های مش بندی شده[دانه بندیشده]، وظیفه جداسازی و حذف ذرات مخلوط معلق (عمدتا تا قطر 50 میکرون) از آب در سیستم را به عهده دارد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای فیلترشنی که به عنوان پیش تصفیه به کار گرفته می‌شود، باعث شفافیت و زلال شدن آب گردیده، ولی املاح محلول و دیگر مواد شیمیایی موجود در آب را جذب و حذف نمی‌نمایند.فیلترشنیفیلترشنی یاهمان[Sand Filter] به مخزن‌هایی از جنس کربن استیل[فولاد گالوانیزه]، فایبرگلاس و یا استیل گفته می‌شود که به شکل‌های استوانه‌ای(اکثرا عمودی ولی در ظرفیت‌های بالا به صورت افقی قرار دارند) تحت فشار تولید و بکار گرفته می‌شوند. که عمل تصفیه آب را به صورت فیزیکی انجام داده و باعث حذف ذرات مخلوط و معلق موجود در آب مانند: شن،ریگ، گل، لایی، ذرات معلق و ذرات حاصل از خوردگی می‌شوند.سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی [RO]در کف مخزن فیلترهای شنی نازل‌هایی با روزنه‌های بسیار ریز وجود دارد که به علت قطر کمآن‌ها عبور شن و ماسه از آن‌ها مقدور نمی‌باشد، اما آب از داخل این نازل ها عبور می‌کند و از طریق لوله خروجی در زیر مخزن اصلی فیلتر شنی قرارر دارد خارج می‌شود.به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمزمعکوس که با نام دستگاه تصفیه آب RO نیزشهرت دارد،امروزه یکی از مقرون به صرفه‌ترین روش‌های تصفیه آب مخصوصا در ظرفیت‌های بالا هم از لحاظ هزینه ساخت و هزینه نگهداری هم از لحاظ مصرف آب وانرژی و... بشمار می‌آید.این سیستم تصفیه با مکانیزم فشار عمل می‌کند به این صورت که آب خام زلال و شفاف اما دارای املاح و مواد محلول توسط پمپ‌هایفشارساز نظیر پمپ‌های طبقاتی همراه با فشار وارد وسل‌های دستگاه[وسل مخزن یا مسکن قرار گرفتن فیلترهای اصلی دستگاه،فیلتر ممبرین است] که دارای فیلترممبرین هستند وارد می‌شود و عمل تصفیه و یا به توضیح بهتر عمل جدا سازی صورت می‌گیرد.درونمخزن فیلتر شنی با شن‌های مخصوصی به نام سیلیس پر می‌گردد که عمدتا از کف به سمت بالا یک‌ لایه سلیس درشت روی نازل‌ها برای جلوگیری از گرفتگی و سپس یک ‌لایه سلیس متوسط روی لایه‌ی اول و در اخر لایه سلیس ریز[که به سلیس شکری نیز معروف هستند] بر روی آن‌ها ریخته می‌شود.عمده لایه‌ی تشکیل دهنده مواد درون فیلتر لایه اخر، همان سلیس شکری که در حدود 70% از مواد درون فیلتر را شامل می‌شود، در اثر عبور آب از خلل و فرج بین ذرات سلیس، ذرات معلق موجود در آب در میان سلیس‌ها گیر کرده و آب تقریباً عاری از ذرات معلق، در خروجی فیلتر شنی حاصل می‌شود. البته جمع شدن ذرات معلق در بین سلیس‌های فیلتر شنی، باعث افزایش افت فشار جریان عبوری از فیلتر می‌شود که اگر این افت فشار از حد معینی عبور کند، باید فیلتر شنی را را بکواش کرد.سازنده دستگاه تصفیه آببکواشهمان سرویس و شستشوی فیلتر شنی از طریق تغییر حالت شیرهای فیلتر شنی و تغییر مسیر اب وردی به فیلترشنی صورت می‌گیرد، به این کونه که بسته به مدل فیلتر شنی که عمل بک واش با یک شیر یا چند شیر انجام شود، مسیر اب که از بالا اب خام وارد فیلتر و از کف مخزن اب شفاف خارج می‌شود وعمل فیلتر صورت می‌گیرد تغییر کرده و جهت سرویس فیلتر آب از کف مخزن وارد فیلتر و از بالایمخزن خارج می‌گردد.سپس بعد از گذشت چند دقیقه و شفاف شدن اب خروجه شیرها را به حالت فیلتر اولیه بازمیگردانیم.از جمله نمونه‌های فیلترشنی رایج، همان فیلتر تصفیه آب یخچال ها و پیش فیلتر دستگاه‌های تصفیه آب خانگی است که به عنوان یک فیلتر شنی صرفا قادر به جذب ذرات درشت و ارائه آب زلال مصرفی می باشد را می‌توان نام برد.موارد استفاده پکیج فیلترشنی :آب استخرحذف رنگ‌ها[در صورتی که علاوه بر سلیس از انتراسید و یا کربن فعال درون فیلتر مصرف شده باشد]آب برگشتی برج‌های خنک‌کنندهاستخرهای پرورش ماهیفیلتراسیون فاضلاب‌های صنعتی و انسانیپیش تصفیه آب‌های سطحی نظیر، رودخانه‌ها یا چاه‌هاپیش تصفیه دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO)فیلتراسیون مصارف اب شهری و صنعتی مانند تصفیه‌ خانه‌های شهر و صنعتیسازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی [RO]فیلترهای کربنیفیلترهای کربنی دقیقا همان فیلترهای شنی هستند با این تفاوت که مواد تشکیلدهنده درون فیلتر کربنی علاوه بر سه لایه‌ی مش بندی شده سلیس نام برده درون فیلترهای شنی [به ترتیب از پایین به بالا درشت، متوسط و ریز] دارای انتراسید ویا کربن فعال نیز می‌باشد، کربن اکتیو جهت حذف کلر آزاد، رنگ، طعم، بو و مواد آلی موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرند، که به این دسته فیلترهای شنی، فیلتر کربنی می‌گویند.تفاوت سنگ انتراسید با کربن فعال فقط در جذب و حذف کلر است به این صورت که کرین فعال کلر را حذف می‌کند اما انتراسید قدرت حذف کلر را ندارد اما هر دو ماده توانایی حذف چربی، رنگ، بو،مزه و مواد الی موجود در آب را دارا هستند.سازنده تصفیه آب صنعتیانتخاب فیلتر شنی به چندین عامل براساس نوع کاربرد مورد نیاز از جمله ظرفیت، حجم، فشار کار، جنس و ابعاد دسته بندی می‌شود.فیلترهایشنی تحت فشار در سایزها و جنس‌های متفاوتی ساخته می‌شوند که رایج‌ترین آن‌ها فیلترهای شنی عمودی با سر عدسی است. این فیلترها با قطر مناسب از ورقفولادی و یا گالوانیزه به ضخامت اعلام شده در استاندارد و برای عدسی‌های فوقانی و تحتانی تولید می‌شوند که از داخل فیلتر برای بهبود کیفیت فیلتراسیون و افزایش عمر فیلترهای تحت فشارابتدا عمل سند بلاست و سپس با 5 لایه پوشش اپوکسی و از خارج فیلتر شنی با یک لایه ضد زنگ و دو لایه رنگ مخصوص رنگ آمیزی و مورد استفاده قرار می‌گیرند.همچنیون فیلتر شنی‌های با ظرفیت بالا، مجهز به نازل‌هایی در قسمت فوقانی هستند که آب را برای تصفیه بهتر بر روی بستر شنی روی فیلتر پخش می‌کنند و در کف این فیلترها و زیر آخرین لایه از سیلیس درون آن، استرینرهای[نازل‌ها] برنجی یا پلاستیکی جهت جمع آوری و عبور آب قرار دارند.درجه و سایز بندی فیلترهای شنی به صورت زیر تقسیم می‌شوند:سیلیس نمره یک از قطر 5/0 میلی متر تا 5/1 میلی متر.سیلیس نمره دو از قطر 2 میلی متر تا 5/3 میلی متر.سیلیس نمره سه از قطر 4 میلی متر تا 8 میلی متر.بیشتر بدانید : رایج ترین روش تصفیه آب صنعتی سیستم اسمز معکوس ROفیلترشنیFRP و یا همان فایبرگلاس یکی رایج ترین نوع جنس مخزن فیلتر است که با ایجاد سرعت مناسب برای فیلتراسیون، تصفیه‌ای ایده آل را فراهم می‌آورد. در هنگام تصفیه، آب کثیف از لوله ورودی وارد فیلتر می شود. فشار پمپ و نیروی جاذبه، آب را از درون شن به سمت پایین هدایت می‌کند و شن و ماسه‌های ریز هرگونه آشغال و مواد زائد را از آب می‌گیرند.بکار بردن فیلتر شنی در استخرها، علاوه بر جداسازی ذرات معلق بالا تا حدود زیادی چربی‌های شناور در روی آب را نیز جذب می‌نمایند.درکف مخزن فیلترهای شنی نازل‌هایی با روزنه‌های بسیار ریز وجود دارد که به علت قطر کم آن‌ها عبور شن و ماسه از آن‌ها مقدور نمی‌باشد، اما آب از داخل این نازل ها عبور می‌کند و از طریق لوله خروجی در زیر مخزن اصلی فیلتر شنی قرارر دارد خارج می‌شود.