درایر تبریدی چیست ؟ و چرا باید از درایر استفاده کنیم ؟

همه چیز درباره درایر تبریدی ( Dryer )همه چیز درباره درایر تبریدی ( Dryer )یک راه آسان و نسبتا کم هزینه برای جداسازی آب از هوای فشرده نصب درایر تبریدی در سیستم هوای فشرده می باشد.با نصب درایر از رطوبت و زنگ زدگی سیستم لوله کشی و تجهیزات بادی جلوگیری می شود. این دستگاه ساختاری همچون بخچال دارد. هوای کمپرسور پیش از ورود به خط لوله اصلی وارد درایر می شود. این دستگاه دمای هوا را به یکباره تا دما ۳ درجه سانتیگراد سرد می کند. با کاهش دما ، هوا قابلیت نگهداری رطوبت را از دست می دهد. در نتیجه تمام رطوبت موجود از هوا جدا شده و هوایی کاملا خشک وارد خط لوله هوای فشرده می شود.درایر تبریدی چیست؟ درایر تبریدی چیست؟ آلودگی و ضرر به محیط کارخانه و یا محل استفاده از کمپرسور هوا می شود. این دستگاه ها در مقابل کمپرسور نصب شده و با کاهش دمای هوای ورودی موجب جدا شدن ذرات آب و رطوبت از هوا می شوند. در ادامه به توضیح عملکرد دستگاه درایر تبریدی و همچنین انواع و مزایای آن خواهیم پرداخت.دستگاه درایر تبریدی چه کاربردی دارد؟– دستگاه درایر تبریدی با از بین بردن رطوبت و کاهش دمای هوای حاصله از کمپرسور موجب ورود هوای مناسب می شود.– دستگاه درایر تبریدی دارای سیستم عملکرد بسیار ساده ای می باشد.– این دستگاه ها به عنوان یک مبدل بین کمپرسور و قسمت ورودی هوا به سالن نصب می شوند و هوای وارد شده به سالن را تصفیه می کنند.– برای تمامی دستگاه ها هوای دارای رطوبت به مانند سم می ماند. رطوبت هوا و ذرات آب موجود در آن باعث خورده شدن قطعات فلزی و کاهش طول عمر آن ها می شوند.– از طرف دیگر در کارخانه های مواد غذایی و یا سردخانه ها ورود آب و رطوبت باعث فاسد شدن غذا ها و میوه ها می شود و به همین علت استفاده از دستگاه درایر تبریدی بسیار ضروری است.– به طور کلی دستگاه درایر تبریدی در تمامی مکان هایی که از سیستم کمپرسور هوا برای تهویه هوا استفاده می کنند کاربردی است. اما به دلیل حساسیت در برخی مکان ها نیاز بیشتری برای نصب آن ها احساس می شود.برخی از مکان هایی که درایر تبریدی بیشترین کاربرد را دارد؟• کارخانه های بزرگ صنعتی تولید فلزات• کارخانه هایی با دستگاه های فلزی• کارخانه تولید مواد غذایی• سردخانه ها و انبار های نگهداری مواد غذایی و میوه هادرایر تبریدی !؟ چرا ؟درایر های تبریدی یکی از عمومی ترین رطوبت گیر های هوای فشرده می باشد ( طراحی و کارکرد ساده، نیاز بسیار کم به نگهداری و تعمیر) در واقع اگر یک درایر با کیفیت خریداری شود می تواندید با خیال راحت آن را به آسانی نصب کنید و سالهای سال، کاری با آن نداشته باشید.این درایرها برای اکثر تجهیزات عمومی پنوماتیک مناسب هستند.نحوه نصب درایر بعد از کمپرسور پیستونینحوه نصب درایر بعد از کمپرسور پیستونی نحوه نصب درایر بعد از کمپرسور اسکرونحوه نصب درایر بعد از کمپرسور اسکرو درایر تبریدی چگونه کار می کند؟همانطور که از نام این درایر بر می آید، درایر یخچالی بر اساس سرد کردن هوا( همانند یخچال )عمل می کند هوای گرم و مرطوب که از کمپرسور خارج می شود وارد درایر می شود و تا دمای ۳ درجه سرد می شود.بخار موجود در هوای گرم در این فرایند به آب تبدیل می شودو این آب بوسیله یک شیر برقی اتوماتیک از دستگاه تخلیه می گردد. سپس هوای سرد، گرم می شود تا به دمای اتاق برسد. پروسه سرد کردن هوا به صورت کلی همانند عملکرد یخچا ل است. در تصویر زیر درون دو درایر کارکرده را مشاهده می کنید اجزای تشکیل دهنده درایر درعکس نشان داده شده است . evaporator ( جایی که هوای فشرده سر می شود ) در بالای درایر نصب شده است.انواع درایرهای تبریدی هوای فشردهبه صورت کلی و نوع درایر وجود دارددرایر گردشی ( سیستم گردشی – Cycling ) و غیر گردشی . مزیت درایر های گردشی در این است که قابلیت افزایش یا کاهش میزان سردکنندگی را براساس هوای مصرفی دارند. این ویژگی در هزینه برق مصرفی بسیار تاثیر گذار استخشک کن های تبریدی غیر چرخشی متداول ترین نوع درایر ها هستند که از نظر قیمت و هزینه نگهداری و تعمیرات کم خرج تربن نوع درایر محسوب می شوند.هنگام خرید درایر تبریدی می بایست به چه نکاتی توجه کردچند نکته کلیدی در هنگام خرید درایر وجود دارد که باید به آن ها توجه کردماکسیم فشار : حداکثر فشار درایر باید بالاتر از ماکسیم فشار کمپرسور باشدماکسیم جریان : حداکثر جریان قابل عبور از درایر باید بالاتر از ماکزیم جریانی باشد که کمپرسور شما تولید می کند . اگر حجم درایر کوچک تر از حجم هوای تولیدی کمپرسور باشد، منجر به افت فشار شدید در درایر می شود (زیرا هوا در عبور از درایر با مشکل روبرو می شود ) در نهایت برای جبران این افت فشار شما مجبور می شودید فشار کاری کمپرسور را افزایش دهید و این سبب بالا رفتن مصرف برق میشود و در نهایت خشک کن شما نمی تواند رطوبت را به طور کامل حذف کند.دمای ورودی : درایر یک حد بالای دمای ورودی دارد. اگر دما از این حد بالاتر برود سبب آسیب رسیدن به قطعات درایر می شود از طرفی رطوبت گیر ظرفیت خود را برای رسیدن به نقطه شبنم مناسب را از دست می دهد. برخی از کمپرسورهای اسکرو دارای After cooler هستند که هوای تولید شده را به دما ۴۰ درجه می رسانند بدون After coolerدما حدود ۸۰ درجه سلیوس یا بالاتر خواهد بود دمای هوا که از کمپرسور خارج می شود را چک کنید درایرها انواع مختلفی دارند برخی از آنها قابلیت تحمل دمای هوا بالایی را دارندماکزیمم دمای هوای محیط دمای هوای محیط :دما هوای محیط هم در عملکرد درایر نقش دارد در صورتی که دمای محیط بالا برود احتمال خاموش شدن درایر وجود دارد در روزهای گرم تابستان دمای اتاق کمپرسور را کنترل کنیدارائه شده از بادرو کمپرسور