قطعات اصلی پکیج ترکیبی و عملکرد آنها

شناختقسمت های مختلف یک پکیج و عملکرد آنها برای درک عملکرد این دستگاه پیچیده و تشخیص مشکلات آن ضروری است.مطابق با مباحث دوره های آموزش تعمیرات پکیج ، پکیج های مختلف طرح های متفاوتی دارند. برخی از آنها طرفداران دارند و برخی ندارند. برخی دارای یک مبدل حرارتی و برخی دو یا بیشتر هستند. در ادامه به معرفی برخی از قطعات و اجزای متداول در بین انواع پکیجهای بخار می پردازیم.مشعلاین قسمت پکیج شروع به احتراق در داخل پکیج می کند. قسمت های مختلف مشعل عبارتند از:· تعداد زیاد و متنوع· نازل ها· پرههاشیر کنترل گازسوخت گاز و اکسیژن در این جزء با یکپکیجر مخلوط شده و شعله ای ایجاد می کنند که منبع حرارت است. سوخت در اینجا متان یا اتان است که از منبع بیرونی به پکیج می رسد. احتراق گرمای لازم را برای گرم کردن آب فراهم می کند. نازل روی مشعل این سوخت را به اسپری تبدیل می کند و آن را مشتعل می کند تا احتراق در داخل جعبه آتش شروع شود.آموزش تعمیرات پکیج : قطعات پکیجنکته: قسمت بزرگی از مشعل پکیج از پره های آلومینیومی و فولادی ساخته شده و تعداد آنها با توجه به ظرفیت پکیج متفاوت است.محفظه احتراقسوخت در محفظه احتراق پکیج می سوزد. بدنه محفظه از عایق سرامیکی ساخته شده است و دمای داخل این قسمت پکیج می تواند به صدها درجه سانتیگراد برسد. گرمای تولید شده در محفظه احتراق به قسمت پکیجری از پکیج که مبدل حرارتی است منتقل می شود. محفظه های احتراق به دو گروه محفظه احتراق بسته و محفظه احتراق باز تقسیم می شوند.محفظه های احتراق بستهاین نوع محفظه احتراق به دلیل ایمن تر بودن نسبت به نوع باز بیشتر در ساختمان ها استفاده می شود. دارای یک دودکش دو جداره است که هم می تواند دود را تخلیه کند و هم اکسیژن را مکش کند. اکسیژن مورد نیاز برای احتراق از محیط بیرون گرفته می شود و گازهای حاصل از احتراق از طریق دودکش به بیرون فرستاده می شود.اندازه دودکش در این پکیج ها کوچکتر است و سوخت در داخل محفظه احتراق کاملا می سوزد. بنابراین، انرژی ذخیره می شود.محفظه های احتراق بازدر این نوع پکیجها، اکسیژن مورد نیاز برای احتراق از محیطی که پکیج در آن نصب شده است گرفته می شود و محصولات احتراق از طریق یک دودکش معمولی به بیرون هدایت می شوند. استفاده از این نوع پکیج ها باعث کاهش سطح اکسیژن در محیط می شود. بنابراین، آنها باید در مکان های خاص نصب شوند. یک دودکش مناسب و یک سیستم تهویه نیز برای حفظ هوای تازه و اکسیژن کافی در محیط مورد نیاز است.نکته: عملیات احتراق و تولید فرآورده های احتراق در پکیج های با محفظه بسته در فضای کاملا بسته و بدون ارتباط با محیط خانه انجام می شود. بنابراین، آنها امن تر هستند.مبدل حرارتیوظیفه این قطعه در میان سایر قطعات پکیج همانگونه که از نام آن مشخص است تبادل حرارت است. در پکیجهای ترکیبی، گرما بین گاز داغ و آبی که در سراسر خانه و داخل رادیاتورها به گردش در می آید، مبادله می شود. پکیجهای Combi معمولا از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند. در طی واکنش شیمیایی حاصل از احتراق گاز با اکسیژن، مقدار زیادی گرما به صورت شعله، بخار آب و دی اکسید کربن تولید می شود که به آنها محصولات احتراق می گویند. این محصولات به سمت مبدل حرارتی جریان یافته و آب داخل لوله ها را گرم می کنند.مبدل حرارتی فقط بالای مشعل است. گرما به آب داخل مبدل حرارتی و سپس به سایر قسمت های خانه منتقل می شود.شیر کنترل گازوظیفه این شیر کنترل در میان سایر قطعات پکیج، کنترل و تنظیم جریان گاز به مشعل می باشد. این توسط سیگنال های الکتریکی که از برد کنترل به شیر برقی یا بوبین های مغناطیسی می روند انجام می شود. دریچه گاز با دریافت این سیگنال ها باز می شود و اجازه می دهد گاز وارد مشعل شود. دمای آب داخل مبدل حرارتی با بالا و پایین کردن و یا قطع و وصل جریان گاز توسط این شیر تنظیم می شود.نکته: وظیفه اصلی شیر گاز کنترل شعله و حرارت پکیج می باشد.شیر کنترل گاز پکیج در زیر محفظه احتراق قرار دارد و معمولاً از آلومینیوم ساخته می شود. شیلنگ گاز پکیج به این شیر وصل می شود.برد کنترلاین مهم ترین جزء در بین تمام قطعات مشعل است و در واقع مغز پکیج است. وظیفه برد کنترل عملیات مختلف در پکیج، دریافت سیگنال های مختلف از قسمت های مختلف پکیج به عنوان اطلاعات ورودی و انتقال آنها به سایر قطعات پکیج به عنوان اپراتور خروجی است. تعداد تابلوهای کنترل پکیج با توجه به نوع پکیج متفاوت است.ترمیستورترمیستور یک قطعه الکتریکی پکیج است. از یک نیمه هادی ساخته شده است که مقاومت داخلی آن با تغییر دما تغییر می کند. ترمیستور در پکیجهای ترکیبی از نوع NTCاست. یعنی مقاومت آن با افزایش دما کاهش می یابد و بالعکس. مقاومت الکتریکی این پکیج پهنر در 25 درجه سانتیگراد 10 کوم است. این قطعه پکیج دمای آب را اندازه گیری کرده و به تابلوی کنترل گزارش می دهد. بنابراین نقش حیاتی در کنترل دمای آب در پکیج دارد.نکته: وظیفه اصلی ترمیستور در پکیج های کمبی تبدیل تغییرات دما به تغییرات جریان الکتریکی است.ترمیستورها از نظر ظاهر و نوع اتصال متفاوت هستند.پمپوظیفه پمپ در پکیجهای ترکیبی گردش آب برای انتقال گرما از مبدل اصلی به مبدل های حرارتی پکیجر مانند رادیاتور است. پمپ پکیج از نوع گریز از مرکز می باشد.آب گرم در سیستم و رادیاتورها با عملکرد پمپ حرکت می کند. حرارت خود را از دست می دهد و دوباره به پکیج باز می گردد تا دوباره گرم شود. تمام این گردش توسط پمپ انجام می شود که یک قطعه پکیج موثر است.نکته : برای اطمینان از بهره وری مناسب پکیج و جلوگیری از ایجاد حفره در پمپ پکیج و همچنین محافظت از مبدل حرارتی اصلی باید همیشه فشار آب خوب وجود داشته باشد. این فشار معمولاً در بیشتر پکیجها 1.5 بار است.شیر اطمینانمدارهای گرمایشی متشکل از لوله ها، رادیاتورها و سایر قطعات پکیج، همگی در فشار معمولی موثر هستند. اگر فشار به هر دلیلی بالا رود، قطعات پکیج بویژه مخزن انبساط صدمه دیده و سیستم گرمایش را متوقف می کند. بنابراین، باید از افزایش فشار بالا اجتناب شود. این کار توسط شیر تسکین انجام می شود.فشار بحرانی برای پکیج کمبی معمولاً 3 بار است. اگر فشار به 3 بار برسد، شیر تخلیه باز می شود و مقداری آب از سیستم تخلیه می شود تا فشار به محدوده نرمال کاهش یابد. سپس بسته می شود.شیر تسکین از فلزات مختلفی مانند برنز و آلومینیوم و حتی پلاستیک یا فولاد ضد زنگ ساخته شده است. اما فنر داخل شیر معمولا از فولاد ضد زنگ ساخته می شود.پکیج کمبی دستگاهی است که از تعداد زیادی اجزا و قطعات ساخته شده است. در اینجا تعدادی از قطعات اصلی پکیج را معرفی کردیم که فقط یک قطره در یک سطل است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این دستگاه پیچیده، فیلم آموزشی شوفاژ در سیستم آموزش هلو تکنیک را از دست ندهید. کارشناسان و معلمان ما دقیق ترین و به روزترین اطلاعات را در مورد نصب، سرویس، عیب یابی و تعمیر پکیج به شما می دهند تا شما را به یک تعمیرکار حرفه ای تبدیل کنند.