منبع دوجداره

منبع دوجدارهگروه صنعتی ویسادار مشاوره طراحی و تولیدکننده تجهیزات گرمایشی موتورخانه و تجهیزات تصفیه آب و فاظلاب و استخر است . https://visadarsanat.ir/منبع دوجداره یکی از مهمترین اجزای موتورخانه گرمایشی است. به منبع دوجداره ، منبع آب گرم غیر مستقیم میشود گفت .این منبع دارای یک جداره بیرونی و یک جداره داخلی است یعنی از دوجداره تشکیل شده استوظیفه و کارایی هر کدام از جداره ها در منبع دوجدارهدر جداره داخلی آب مصرفی بهداشتی در جریان است . در جداره دوم و بیرونی آب گرم شوفاژ یا دیگ در جریان است . به آب دور منبع آب کثیف و یا آب سیاه هم گفته می‌شود .نصب و راه اندازی منبع دوجداره در داخل موتورخانه ساختمان باید توسط نصاب حرفه ای انجام شودظرفیت های استاندارد منبع دوجدارهحجم منبع آبگرم دوجدارهگروه صنعتی ویسادار تولید کننده منبع دوجداره از ظرفیت 300 الی 1000 لیتراست و از ظرفیت1000 لیتر تا 2000 لیتر با توجه به نیاز مشتریقابل طراحی و ساخت است.کلیه منابع دوجداره تولید شده از ورق گالوانیزه گرم که از برترین متریال موجود در بازار و دارای 5 سال گارانتی و 15 سال پشتیبانی فنی میباشد.کاتالوگ منبع دوجداره ویسادار صنعتمنبع دوجدارهتعریف منبع دو جداره ،طرز کار منبع دوجداره:منبع دو جداره دارای دو منبع استوانه ای شکل است که استوانه بزرگتر استوانه کوچکتر را پوشش می دهدبه این ترتیب که آب سرد وارد منبع داخلی شده و آب گرم از دیگ وارد جداره دو منبع می شودو در اطراف دیواره منبع آب گرم گردش می کند و باعث گرم شدن آب داخل منبع می شوددر واقع آب گرم وارد شده به جداره منبع ،به آب سرد،حرارت خود را منتقل می کند.?تا سبب گرم شدن آب سرد منبع دو جداره بشود.نکته مهم ایمنی در منبع دوجداره نصب شیر اطمینان و شیر هواگیری می باشدشیر اطمینان در مواقع بالا رفتن فشار بطور خوکار باز می شود و از انفجار منبع دو جداره جلوگیری می کنددر موقع نصب منبع دوجداره حتما باید از شیر یکطرفه بر سر راه ورود آب سرد استفاده شودتا از برگشت به منبع دو جداره جلوگیری کند .لوله کشی و نصب منبع دوجداره:منبع دوجداره در داخل موتورخانه وبالاتر از دیگ روی پایه ای که معمولا از لوله ساخته می شود نصب می شود.1)هر منبع دوجداره دارای یک مجرای ورود آب سرد در قسمت پایین استکه از آب شهر ورودی به موتورخانه انشعاب می گیرد.برای این انشعاب یک عدد شیر یکطرفه و یک عدد شیر فلکه لازم است .شیر یکطرفه از برگشت آب گرم منبع به مدار لوله کشی جلوگیری می کند. شیر فلکه برای قطع آب ورودی در مواقع ضروری است.2) مجرای برگشت آب گرم جداره منبع به دیگ که در قسمت پایین منبع قرار دارد.3)مجرای تخلیه: در قسمت پایین منبع دوجداره آب گرم یک عدد شیر سماوری نصب می شود.4)مجرای ورود آب گرم به جدار منبع آب گرم که در قسمت بالای منبع قرار دارد . آب گرم ورودی از این مجرا پس از گردش در اطراف منبع دوجداره و انجام انتقال حرارتیاز طریق مجرای برگشت آب گرم که در پایین منبع است به دیگ بر میگردد.5)شیر اطمینان روی منبع دو جداره در قسمت بالا نصب می شوددر مواقعی که درجه حرارت منبع بیش از حد مجاز بالا می رود بطور خودکار باز شود و از انفجار منبع جلوگیری کند.6)مجرای خروج آب گرم رفت مصرفی که در بالای منبع دو جداره قرار دارد و آب گرم مصرفی را به داخل ساختمان هدایت می کند.7)شیر هواگیری دستی یا خودکار که روی مجرای ورود آب گرم از دیگ به جداره منبع نصب می شودو عمل هواگیری را انجام می دهد.?گروه صنعتی ویسادار سازنده منابع دو جداره در ظرفیت های مختلف آمادگیخود را در زمینه تعمیر و تعویض منابع آب گرم دو جداره اعلام می‌دارد.اسیدشویی منابع از روش های متداولی است که برای سرویسمنابع آب گرم کن مورد استفاده قرار می‌گیرد.گروه اجرای تاسیسات ویسادار به کمک نیروی با تجربه خود،آماده ارائه خدمات خود به شما عزیزان است.پیشنهاد ما استفاده از ورق با نمره بالاتر برای عدسی ها میباشد.از جمله دلایلی که منبع دوجداره باید تعویض یا تعمیر نیاز خواهد داشت.- معمولا منبع دو جداره از نقاط جوش تضعیف شده و در طول زمان سوراخ شده و آب می‌دهد.- استفاده از آب نامناسب و تصفیه نشده از کاتیون های سنگین و رسوب زا- غیر استاندارد بودن جوشکاری منبع دوجداره.- مواقعی که خط جوش ورق ها چند تکه باشد.از موارد شایعی که باعث سوراخ شدن منبع دو جداره می‌شود :- هنگامی است که ورق ها به صورت چند تکه و بر روی هم بدون فاصله جوش داده می‌شوند.- سوراخ شدن منبع دو جدارهمعمول ترین ایرادی که در منابع دو جداره مشاهده میشودسوراخ شدن منبع دو جداره است که به دلایل متعددی صورت میگیرد.معمولا منابع دو جداره بعد از مدتی، به علت اینکه آب شهر که یک آب تازه استدر آن جریان دارد، با آب واکنش داده و در اثر این امر، خوردگی به وجود آمده و سوراخ می شوند.شایع ترین محل سوراخ شدن منبع دو جداره در قسمت عدسی ها میباشد.در صورتی که منبع دو جداره از این نقطه سوراخ شده باشد،میتوان با جوشکاری تا مدتی از آن استفاده مجدد کرد.ولی این نشانه ای بر این است که عمر منبع دو جداره به پایان رسیده استو باید یک منبع جدید را جایگزین منبع قبلی شود.در برخی حالات که منبع از داخل سوراخ می شود هیچ نوع درمان یا تعمیر موقتیبرای آن وجود نخواهد داشت و منبع دو جداره باید در این حالت عوض شود.وقتی جداره داخلی سوراخ می شود، آب از منبع انبساط موجود در پشت بام سر ریز می کند.و دلیل آن این است که آب شهر وارد سیستم آب در گردش دیگ ها یا چیلرها میشود.?نصب منبع دوجدارهنکته مهم ایمنی در منبع دوجداره نصب شیر اطمینان و شیر هواگی ری می باشد.شیر اطمینان در مواقع بالا رفتن فشار آب بطور خوکار باز می شودو از انفجار منبع جلوگیری می کند .در موقع نصب منیع دوجداره حتما باید از شیر یکطرفه بر سر راهورود آب سرد استفاده شود تا از برگشت آب به منبع جلوگیری کند .منبع انبساط را باید تاحد ممکن نسبت به دیگ بالاتر نصب کرد.لوله کشی و نصب منبع آبگرمکن دوجداره:منبع دوجداره در داخل موتورخانه و بالاتر از دیگ نصب میگردد.این پایه باید طوری ساخته شود که یا به خودی خود یا با اتصال وتکیه دادن به دیواره های اطراف بتوانند ثابت و محکم شود و از افتادن آن جلوگیری شود.1)هر منبع دوجداره دارای یک مجرای ورود آب سرد در قسمت پایین استکه از آب شهر ورودی به موتورخانه انشعاب می گیرد.برای این انشعاب یک عدد شیر یکطرفه و یک عدد شیر فلکه لازم است .شیر یک طرفه از برگشت آب گرم منبع به مدار لوله کشی جلوگیری می کند وشیر فلکه برای قطع آب ورودی در مواقع ضروری میباشد.2)مجرای برگشت آب گرم جداره منبع به دیگ که در قسمت پایین منبع قرار دارد.3)مجرای تخلیه: در قسمت پایین منبع آب گرم یک عدد شیر سماوری نصب می شود.4)مجرای ورود آب گرم به جدار منبع دوجداره که در قسمت بالای منبع قرار دارد .5)شیر اطمینان روی منبع آب گرم در قسمت بالا نصب می شود.در مواقعی که درجه حرارت منبع بیش از حد مجاز بالا رفتبطور خودکار باز شود و از انفجار منبع جلوگیری کند.6)مجرای خروج آب گرم رفت مصرفی که در بالای منبع آب گرم قرار داردو آب گرم مصرفی را به داخل ساختمان هدایت می کند.7)شیر هواگیری دستی یا خودکار که روی مجرای ورود آب گرماز دیگ به جداره منبع نصب می شود و عمل هواگیری را انجام می دهد.پمپ سیرکولاسیون برگشت آب گرم مصرفی:این پمپ باعث به جریان انداختن آب گرم مصرفی در مخزن دوجداره ولوله های رفت و برگشت آب گرم می شود.به طوری که به محض باز کردن شیر بلافاصله آب گرم در دسترس خواهد بود .به این ترتیب تلفات حرارتی کمتر خواهد شد و از هدر رفتن آب جلوگیری خواهد شد.?انتخاب پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی:برای انتخاب این پمپ مانند سایر پمپ ها نیاز به شاخص های زیر است.1-مقدار دبی پمپ2-هد پمپ3-خطی یا زمینی4-تک فاز یا سه فاز تعیین دبی پمپبرای تعین دبی پمپ به روش زیر عمل می شود:1-تعیین مقدار طول کل لوله های رفت و برگشت بر حسب متر.2-مقدار طول عایق شده لوله ها در (28/8*w/m) ضرب شود .برای محاسبه مقدار هد پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفیمانند پمپ سیرکولاسیون دیگ عمل می کنیمبا این تفاوت که به جای L طول لوله رفت دورترین وسیله بهداشتی(مصرف کننده) را قرار می دهیم.راهنمای خرید منبع دو جدارهمنبع کویل دار،منبع دو جداره هردو به عنوان مبدل های حرارتی جهت تامین آبگرم بهداشتی هستند.منبع دو جداره آبگرم از نوع مبدل حرارتی غیر مستقیم بوده به این معنی که یک واسطه انتقال حرارت(آب سیستم گرم کننده) در تماس مستقیم با سطح گرم کننده( بویلر سیستم حرارت مرکزی) انرژی حرارتیرا دریافت کرده و به آبگرم مصرفی منتقل می کند.این مخزن دارای دو محظه جدا از هم می باشد که شامل:۱- استوانه داخلی۲- فضای حد فاصل بین استوانه داخلی و خارجیمکانیزم گرم شدن آب در منبع دوجداره :۱- آبگرمی که توسط دیگ تولید شده، از بالای منبع به محفظه بیرونی هدایت شده ودر حدفاصل بین استوانه داخلی و جریان می یابد و باعث انتقال حرارت خود به آب درون استوانه داخلی می شود.۲- آب سرد شهری از اتصال پایین منبع وارد استوانه داخلی میشود.گرمای آیگرم دیگ را دریافت می کند و سپس از اتصال بالا آبگرم برای وسایل بهداشتی هدایت می شود.نکات نصب منبع دو جداره:۱-بر روی استوانه داخلی منبع دو جداره دو اتصال وجود دارد :یکی برای نصب شیر اطمینان فشار و دما و دیگری برای برگشت آبگرم مصرفی۲- استفاده از شیر یکطرفه در روی ورودی آب سرد شهری به منظور جلوگیری از پس زدن آبگرم به داخل لوله های آب سردحال این سوال پیش می آید که آیا منبع دو جداره مناسب است یا منبع کویل دار؟منبع دو جداره تشکیل شده است از دو استوانه تو در تو که آب داغی که توسط دیگ چدنی تولید میگرددوارد جدار بین دو استوانه شده و آب ذخیره شده در منبع را گرم میکند.در ظرفیت های بالا به دلیل اینکه قطر منایع دو جداره بیش از حد زیاد شده و آب ذخیره شده خوب گرم نمیشود.در چنین شرایطی استفاده از منبع کویلی یا منبع کویل دار الزامیست.منبع کویل دار در نوع خوابیده وایستاده تولید می شوند .با توجه به نوع شرایط محل پروژه از نظر ابعادی نوع منبع کویل دار تعیین می گردند.از آن جایکه منبع کویل دار دارای ارتفاع و قطر مشخصی می باشد .در هنگام سفارش منبع کویلی به ابعاد درب ورودی و ابعاد سقف تا کف محل موتور خانه توجه فرماییدتا درزمان حمل منبع کویلی به محل پروژه با مشکل ابعادی مواجه نشوید.