چیلر جذبی و چیلر تراکمی چه فرقی باهم دارند؟

تفاوت چیلر جذبی و چیلر تراکمی، چیلرها یکی از پرکاربردترین وسایل سرمایشی و گرمایشی به‌خصوص در محیط‌های اداری و ساختمان‌های تجاری بزرگ هستند. این وسایل جایگزین مناسبی برای کولر و بخاری هستند. چراکه مصرف برق بسیار پایینی دارند و دمای محیط را همواره در وضعیت مطلوبی نگه می‌دارند. چیلرها به دو دسته کلی چیلر جذبی و چیلر تراکمی دسته‌بندی می‌شوند. در زمان خرید این چیلرها باید بدانید که تفاوت چیلر های جذبی و چیلر تراکمی چیست. به‌ این‌ ترتیب می‌توانید خرید خوبی داشته باشید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.برای مقایسه چیلر جذبی و چیلر تراکمی این است که باید آن‌ها را در شرایط مساوی قرار داد. منظور از این است که چیلرها باید دارای توان‌های مساوی باشند و در شرایط دمایی و آب‌وهوایی یکسانی قرار بگیرند. همچنین اجزای مشابه آن‌ها نیز باید از برند یکسانی باشند و ویژگی‌های مشابهی داشته باشند. به‌این‌ترتیب می‌توان تفاوت های چیلر جذبی و چیلر تراکمی را ازنظر ظرفیت سرمایشی، ضریب عملکرد، وزن و فضای اشغال‌شده، مصرف انرژی و… سنجید. در این مطلب با در نظر گرفتن همه این شرایط مقایسه‌ای میان چیلر جذبی و چیلر تراکمی انجام داده‌ایم و تفاوت‌های آن‌ها را ذکر کرده‌ایم. اگر قصد دارید یکی از این چیلرها را خریداری کنید تا پایان این مطلب با ما همراه باشید…مقایسه چیلر جذبی و چیلر تراکمیمقایسه چیلر جذبی و چیلر تراکمی بحث مهم و تحلیل با ارزشی برای یکسری افراد است که می خواهند از چیلر استفاده کنند. چیزی که باعث ایجاد چیلر های جذبی یا چیلر های تراکمی شده است، تفاوت در اجزای مختلف عملکرد آن‌ها است. زمانی که صحبت از تفاوت چیلر جذبی و چیلر تراکمی می‌شود، بحث بیشتر بر روی قطعات اواپراتور و کندانسور آن‌ها است. درواقع می‌توان گفت مهم‌ترین قطعاتی که تفاوت های چیلر های جذبی و چیلر های تراکمی را رقم می‌زنند، این دو قطعه هستند. نحوه کار آن‌ها و مکانیزم چرخه برگشت باعث می‌شود که عملکرد چیلر به دو صورت جذبی و تراکمی دربیاید و کارکرد این دو وسیله را تعریف کند.مقایسه‌چیلر جذبی و چیلر تراکمی بر اساس ساختار و اجزای داخلیاگر نگاهی به اجزای درونی انواع چیلر بیندازیم متوجه خواهیم شد که همه چیلرها دارای اجزای ثابتی مانند اواپراتور، کندانسور و شیر انبساط هستند. اواپراتور اولین جزء از چرخه خنک‌کنندگی در چیلر است و شیر انبساط آخرین نقطه از آن است. در میان این دو جزء کمپرسور و کندانسور قرار دارند که عملکرد جذبی یا فشرده‌سازی آن‌ها باعث ایجاد تفاوت‌چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی می‌شود.مبنای کار چیلر تراکمی بر متراکم کردن گاز یا مایع مبرد است. درواقع در این چیلرها قطعه‌ای به نام کمپرسور وجود دارد که در داخل چیلر جذبی تعبیه نشده است. در چیلر تراکمی کمپرسور وظیفه فشرده‌سازی و متراکم کردن گاز مبرد را دارد. به این صورت که بخار مبرد را از اواپراتور می‌گیرد و با فشرده‌سازی دما و فشار آن را افزایش می‌دهد. این مبرد گازی با فشار و دمای جدید وارد قسمت کندانسور می‌شود تا گرمای آن حذف شود و در ادامه چرخه برای خنک کردن محیط مورداستفاده قرار گیرد.بنابراین در یک چیلر تراکمی از یک دستگاه واحد برای فشرده‌سازی مبرد استفاده می‌شود؛ اما در چیلر های جذبی این کار توسط چهار دستگاه جداگانه انجام می‌شود. پس می‌توان گفت که اولین تفاوت چیلر جذبی های و چیلر های تراکمی در نحوه فشرده‌سازی گاز مبرد و وارد کردن آن به ادامه چرخه است. در چیلر جذبی مجموعه جاذب، مبدل حرارتی، پمپ و ژنراتور جایگزین کمپرسور می‌شوند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که معمولا ابعاد چیلر جذبی از چیلر تراکمی بیشتر است.مقایسه چیلر جذبی و چیلر تراکمی بر اساس عملکرددر بخش قبل گفتیم که در یک چیلر جذبی به‌جای یک دستگاه واحد از مجموعه‌ای از اجزا برای فشرده‌سازی مبرد استفاده می‌شود؛ بنابراین پایه کار چیلر های جذبی مانند چیلر های تراکمی بر اساس تراکم مبرد است؛ اما این کار را به روش دیگری انجام می‌دهد. یکی از دلایل تفاوت های چیلر های مجذب و چیلر های متراکم در عملکرد، مبرد آن‌ها است. در چیلر های تراکمی مبرد همان آب است اما در چیلر های جذبی از مایع دیگری به‌عنوان جاذب استفاده می‌شود. این جاذب با گذشت زمان و پیشرفت علم تغییر کرده است. در جدیدترین چیلرهای امروزی از لیتیوم بروماید به‌ عنوان جاذب استفاده می‌شود.عملکرد چیلر جذبی به این صورت است که در آن مبرد و مایع جاذب در قسمت مخصوص در چیلر با استفاده از فرایند مشخصی گرم می‌شوند. با توجه به قوانین ترمودینامیک و انتقال گرما این محلول به‌صورت خودبه‌خودی نمی‌تواند به قسمت بعدی هدایت شود؛ بنابراین محلول گرم شده از طریق پمپ به ژنراتور منتقل می‌شود. بعد از ورود به ژنراتور با جذب گرما فاز محلول تغییر کرده و مبرد تبخیر می‌شود. در مرحله بعد بخار مبرد برای تغییر فاز وارد کندانسور می‌شود.در انواع چیلر تراکمی، کندانسور بخار مبرد را از کمپرسور دریافت می‌کند و روند یکسانی را برای خنک‌سازی بر روی آن انجام می‌دهد. پس از اتمام کار کندانسور محلول رقیق‌شده و از ژنراتور به قسمت جاذب برمی‌گردد. برای بازیابی انرژی در این مرحله از مبدل حرارتی استفاده می‌شود. بازیابی انرژی از طریق مبدل حرارتی تاثیر زیادی در مصرف برق ژنراتور و درنتیجه مصرف برق دستگاه خواهد گذاشت.در هر دو نوع چیلر کندانسور و اواپراتور دو نقطه اصلی شروع و پایان هستند و کندانسور بر روی ماده ورودی فرایند مشابهی را انجام می‌دهد. درنهایت نیز ماده تولیدی به شیر انبساط می‌رسد. تفاوت دو چیلر تراکمی و جذبی در بخش عملکرد ازنظر فشرده‌ سازی در کمپرسور یا مجموعه جاذب، مبدل حرارتی و ژنراتور است. در هر دو چیلر تمرکز بر روی تغییر فاز مبرد با استفاده از فرایندهای ترمودینامیکی است. این تغییر فاز به‌منظور انتقال مبرد به اجزای دیگر و پراکندن گرما انجام می‌شود.مقایسه چیلر جذبی و چیلر تراکمی بر اساس کاربردانتخاب نوع چیلر به شرایط، نیازها و کاربرد موردنظر شما بستگی دارد. درواقع می‌توان گفت که معیارهای اصلی برای انتخاب چیلر های تراکمی و جذبی، مقدار بودجه، مقدار آب در دسترس و مقدار مصرف انرژی است. در حال حاضر چیلرهای تراکمی موجود در بازار با استفاده از برق کار می‌کنند اما چیلرهای جذبی برای تکمیل عملکرد خود نیاز به سوخت‌های فسیلی یا گاز طبیعی دارند. علاوه بر این شرایط و نحوه نگهداری چیلر و مساحت فضای موجود می‌تواند از عوامل موثر در انتخاب شما باشد.معمولا نصب چیلرهای جذبی نیاز به دقت و ایمنی بیشتری دارد. چراکه این چیلرها اجزای بیشتری در داخل خود دارند و بنابراین وزن آن‌ها نسبت به چیلر تراکمی بالاتر است. با توجه به این موضوع در زمان نصب باید زیرساخت‌های کافی برای نصب فراهم شود و فضای زیری چیلر باید بتواند وزن آن را تحمل کند و به‌خوبی مقاوم شود. نکته دیگر اینکه چیلر جذبی در مقایسه با چیلر های تراکمی ابعاد بزرگ‌تری دارد و بنابراین برای قرار دادن آن نیاز به فضای بیشتری خواهید داشت.ازنظر مصرف انرژی چیلر جذبی برتر هستند. چراکه این چیلر علاوه بر انرژی الکتریکی می‌تواند از انرژی حرارتی و سوخت‌های فسیلی نیز بهره بگیرد؛ اما با توجه به اینکه سوزاندن سوخت‌های فسیلی باعث ایجاد آلودگی می‌شود، این چیلرها را می‌توان یک آلاینده دانست؛ بنابراین بهتر است بسته به شرایط آب و هوایی و میزان دسترسی به انرژی‌های مختلف در خصوص خرید آن تصمیم بگیرید. به‌طورکلی انواع چیلر مجذب یا جذبی به‌جز نوع شعله مستقیم لرزش و آلودگی صوتی کمتری تولید می‌کنند و بنابراین می‌توانند انتخاب مناسبی برای مناطق مسکونی باشند.مقایسه چیلر جذبی و چیلر تراکمی بر اساس آلایندگیچیلر جذبی نسبت به چیلر تراکمی دارای لرزش و صدای کمتری است و به همین دلیل آلودگی صوتی بسیار کمی تولید می‌کند. موتور الکتریکی کمپرسور موجود در چیلر تراکمی با سرعت زیادی می‌چرخد و همین موضوع باعث تولید صدا و لرزش دستگاه می‌شود. البته بعضی از انواع چیلر تراکمی صدای کمتری تولید می‌کنند اما به‌طورکلی صدای آن در مقایسه با چیلرهای جذبی بیشتر است.نکته مهمی که در خصوص تفاوت چیلر جذبی و چیلر تراکمی در بخش آلایندگی وجود دارد، آلودگی مربوط به گازهای گلخانه‌ای است. چیلرهای جذبی از سوخت فسیلی و گاز شهری انرژی موردنیاز خود را تامین می‌کنند. همین موضوع باعث تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود. درحالی‌که چیلرهای تراکمی تنها از الکتریسیته استفاده می‌کنند و آلودگی در این زمینه ایجاد نخواهند کرد. درنتیجه می‌توان گفت که آلایندگی چیلرهای جذبی بیشتر است.اگر از دیدگاه دیگر یعنی نوع گاز مبرد به این موضوع نگاه کنیم، آلایندگی چیلرهای تراکمی بیشتر است. چراکه در این چیلرها بعضی از گازهای مبرد، خود تولید گازهای گلخانه‌ای می‌کنند اما مبردهای مورداستفاده در چیلر جذبی این‌طور نیستند. یکی از موارد مهم در چیلرهای جذبی این است که در این چیلرها از آمونیاک برای فرایند تبرید استفاده می‌شود. آمونیاک یکی از گازهای سمی است که استنشاق آن می‌تواند به انسان صدمه بزند. به همین دلیل این چیلرها باید خیلی خوب عایق‌کاری شوند تا این آلودگی سمی را به محیط وارد نکنند.مقایسه چیلر جذبی و چیلر تراکمی بر اساس هزینه‌هادر شرایط کاملا یکسان، هزینه خرید چیلر جذبی از چیلر تراکمی بیشتر است. همچنین به دلیل وجود اجزای بیشتر و ساختار پیچیده‌تر چیلر جذبی هزینه‌های نگهداری آن نیز نسبت به چیلر تراکمی بیشتر خواهد بود. یکی دیگر از تفاوت های چیلر جذبی و چیلر تراکمی در هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های مصرف آب می‌شود. در چیلر جذبی نیاز به آب برای خنک‌سازی بیشتر است و بنابراین استفاده از این چیلرها هزینه‌های مصرف آب را افزایش می‌دهد.علاوه بر مصرف آب، میزان صرفه‌جویی در انرژی نیز یکی از فاکتورهای مهم است. ضریب عملکرد چیلرها همان چیزی است که نشان می‌دهد چقدر در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند. اگر در مقایسه چیلر جذبی تراکمی نگاهی به این فاکتور بیندازیم، متوجه می‌شویم که چیلر تراکمی برنده میدان است. چراکه ضریب عملکرد آن بسیار بالاتر از چیلر جذبی است. نکته مهم این است که اگر این موضوع را با توجه به قیمت برق و گاز بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در کشور ما هزینه‌های چیلر جذبی به دلیل ارزان‌تر بودن گاز به‌صرفه‌تر خواهد بود.مزایا و معایب چیلر جذبی و چیلر تراکمیدر بخش قبلی درباره تفاوت های چیلر جذبی و چیلر تراکمی به‌صورت کلی توضیحاتی دادیم؛ اما دانستن مزیت‌ها و معایب هریک از این چیلرها می‌تواند به انتخاب بهتر کمک کند. به همین دلیل در این بخش مزیت‌ها و معایب هریک از چیلرها را به‌صورت جداگانه آورده‌ایم تا شما بتوانید راحت‌تر تصمیم بگیرید.مزایای چیلر جذبیعمر طولانی و دوام بالاقابلیت اطمینان بالامصرف برق پایینامکان ترکیب سیستم‌ها برای کارکرد بیشترصدا و لرزش کمتر درنتیجه نبود کمپرسور با موتورهای الکتریکیمعایب چیلر جذبینیاز به سرمایه اولیه بیشتر برای راه‌اندازی سیستم‌هاضریب عملکرد کمتر در مقایسه با چیلرهای تراکمیخاصیت خورنده لیتیوم بروماید که باعث کاهش عمر سیستم می‌شود.نیاز به عایق‌بندی بسیار دقیق برای جلوگیری از ورود گازهای جوی به سیستم تبریدافزایش هزینه‌های کارکرد سیستم به دلیل تعداد قطعات بیشتر و روند طولانی‌تر خنک‌سازی?مزایای چیلر تراکمیضریب عملکرد بالاامکان کنترل دمای اواپراتور با تنظیم شیر انبساطقدرت بالا در حذف گرما به دلیل نیاز به گرمای زیاد در فرایند تغییر فازاندازه کوچک در مقایسه با ظرفیت سرمایی تولیدشده (مناسب برای استفاده در فضاهای کوچک)کم بودن حجم مبرد در حال گردش در چرخه که منجر به کاهش هزینه‌های عملکردی می‌شود.معایب چیلر تراکمیبزرگ بودن اندازه اواپراتورهزینه راه‌اندازی بالاگران بودن مایع یا گاز مبرد موردنیازنیاز به عایق‌بندی دقیق برای جلوگیری از نشت مبرد به محیطبا توجه به تفاوت های چیلر جذبی و چیلر تراکمی کدام‌یک بهتر است؟?در یک دیدگاه عمومی برای اکثر کاربردها خرید چیلر تراکمی به‌صرفه‌تر و بهتر است. این چیلرها در اکثر موارد نسبت به چیلرهای جذبی برتر هستند و می‌توانند برای کاربردهای مختلف استفاده شوند؛ اما تصمیم‌گیری درباره انتخاب بهترین گزینه برای کاربرد موردنظر شما همواره بر عهده متخصص است و شخص متخصص باید با توجه به فضای موجود، عملکرد موردنظر و موارد دیگر بهترین گزینه را به شما معرفی کند.سخن پایانیتفاوت چیلر های تراکمی و جذبی باعث می‌شود که کاربردهای این چیلرها و نکاتی که باید در زمان نصب آن‌ها رعایت شود، متفاوت باشد. به همین دلیل در این مطلب درباره مهم‌ترین تفاوت چیلر مجذب و چیلر متراکم صحبت کردیم تا در زمان انتخاب تصمیم بهتری بگیرید. نکته مهم این است که در زمان انتخاب میان این دو چیلر حتما با متخصص مشورت کرده و از مراکز معتبر خرید کنید تا مطمئن شوید که محصول شما طول عمر مناسبی دارد و کاملا با فضای موردنظر شما سازگار است.