راهنمای پکیج تعمیر

نحوه کار پکیجپکیج شوفاژ دیواری برای عملکرد صحیح به موارد زیر نیاز دارد:اببرقگازاکسیژناختلال در هر یک از این موارد باعث می شود پکیج به درستی کار نکند.نحوه بررسی عملکرد پکیج قبل از تعمیر پکیجقبل از درخواست تعمیر پکیج، باید موارد زیر را بررسی کنید:ابتدا برق دستگاه را بررسی کنید و مطمئن شوید که بسته شما به برق وصل است.سپس مطمئن شوید که پکیج گاز متصل است و جریان دارد.در نهایت فشار آب داخل دستگاه را بررسی کنید. (در اکثر پکیج های گرمایش دیواری، یک صفحه آنالوگ وجود دارد که فشار آب داخل سیستم گرمایشی شما را نشان می دهد.)و در برخی موارد این نمایشگر دیجیتالی است که بر روی دستگاه قابل مشاهده است.فشار آب پکیج چقدر باید باشد تا نیازی به تعمیر پکیج نباشد؟مقدار فشار آب بسته یا مقدار سوزن نمایشگر فشارسنج باید بین 1 تا 2 در 1.5 بار (1.5 بار) باشد.اگر کمتر از این مقدار باشد دستگاه شما ارور می دهد و تا زمانی که آب کافی به بسته نرسد دستگاه روشن نمی شود.لازم به ذکر است که این امر به دلیل سیستم امنیتی دستگاه برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات حساس آن مانند پمپ، کولر یا مبدل های پکیج رخ می دهد.رفع خطای فشار آب دستگاه بدون نیاز به تعمیر پکیجبرای رفع خطای فشار آب پکیج گرمایش دیواری مراحل زیر را انجام می دهیم:ابتدا دریچه ای را که معمولا دسته مشکی یا آبی دارد زیر دستگاه پکیج باز می کنیم.سپس در این حالت آب به سیستم مدار شارژ می شود. وقتی سوزن به 1.5 بار رسید دریچه را خوب ببندید. توجه داشته باشید که زیاد سفت نشوید که به واشر آسیب می رساند.بررسی بسته اکسیژندر مورد اکسیژن مصرفی دستگاه نیز لازم به ذکر است که در فرآیند سوختن در بسته به اکسیژن نیاز است.اگر شرایط نصب پکیج گرمایش دیواری شما استاندارد نباشد، اکسیژن مورد نیاز دستگاه تامین نخواهد شد.قطعات پکیجبرای آشنایی هر چه بیشتر شما با پکیج های دیواری و تشخیص ایراد موجود در پکیج تمامی قطعات پکیج را به صورت کلی به شما معرفی می کنیم.بسته را برنده شویدبرد، بردی است که معمولاً به رنگ سبز یا آبی است و تمامی اجزای آن مانند آی سی، خازن، مقاومت، رگولاتور و ... به آن متصل است.پکیج فنپکیج ها دارای دو نوع فن دار و بدون فن می باشند که در پکیج های فن دار پکیج فن دار وظیفه حذف مواد حاصل از احتراق و مونوکسید کربن تولید شده در اثر احتراق را بر عهده دارد.پمپ پکیجپمپ پکیج یکی از مهم ترین قسمت های مدار گرمایش است و وظیفه ایجاد جریان مداوم آب گرم به سمت رادیاتورها را دارد. در واقع پمپ آب گرم تولید شده در مبدل حرارتی را به داخل لوله های رادیاتور پمپ می کند تا آب گرم به رادیاتور برسد.پکیج شیرگزیکی از مشکلات رایج تنظیم نشدن شیر گاز پکیج است. این شیر که برقی است در زیر محفظه احتراق پکیج قرار می گیرد. شامل قسمتی است که جریان گاز را به مشعل تنظیم می کند که به آن مدولاتور می گویند.منبع گسترش بستهعملکرد و عملکرد منبع انبساط پکیج حفظ فشار آب ثابت در سیستم گرمایش موجود می باشد.مبدل اصلی پکیجدر پکیج به قسمتی که شعله مستقیماً به آن برخورد می کند و آب در آن جریان دارد مبدل اصلی می گویند و فرآیند انتقال حرارت تولیدی مشعل به آب (مصرف و گرمایش) در محفظه ای به نام گرما انجام می شود. مبدلپکیج مبدل ثانویهدر دستگاه های دو مبدل یک مبدل ثانویه تعبیه شده است که وظیفه تامین آب گرم مصرفی را بر عهده دارد و عمدتا از فولاد ساخته شده اند که بازده تبادل حرارتی بسیار بالایی دارد. مبدل ثانویه دارای ردیف هایی برای عبور آب است.سنسور فشار آب پکیجدر انواع دستگاه ها پکیج سنسوری به نام سنسور حداقل فشار آب یا سنسور فشار آب وجود دارد که فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند.سنسور محدودیت بستهسنسور حد یا ترموستات حد در انواع پکیج ها وجود دارد و اغلب بر روی مبدل اصلی یا در نزدیک ترین نقطه به خروجی آن قرار می گیرد و وظیفه آن کنترل حداکثر دمای سیستم است.سنسور فشار هوا پکیجاین قطعه در بسته بندی های فن دار وجود دارد و وظیفه آن اطمینان از عملکرد صحیح فن و تخلیه مواد ناشی از اشتعال است به گونه ای که در این قسمت صفحاتی وجود داشته باشد که با عبور هوا به هم متصل می شوند. flow و برد پکیج از شما کارکرد پنکه امینان را دریافت می کنید.پکیج مانومترمانومتر یا بار سنج آب پکیج در انواع پکیج ها موجود می باشد که در برخی قسمت ها آنالوگ و در برخی دیگر دیجیتال بوده و وظیفه آنها اندازه گیری میزان فشار آب بر حسب t می باشد.