آشنایی با مدل های مختلف پکیج بوتان

پکیج بوتان نیز مانند تمام وسایل و لوازم مورد استفاده و پر مصرف ممکن است در حین کار دچار مشکلات و ایراداتی شود. مطمئنا همه ما از چگونگی و نیز با نحوه برطرف کردن خطاهای این دستگاه آشنایی نداریم. در این گفتار سعی شده تا با اطلاعات مختصری از خطاها و ارورهایی که ممکن است برای این دستگاه رخ دهد به بررسی چگونگی رفع خطای پکیج بوتان پرداخته و اطلاعات بیشتری در این باب در اختیارتان قرار دهیم. از این رو خوشحال می شویم تا پایان ما را همراهی کنید.آشنایی با مدل های مختلف پکیج بوتانپکیج بوتان دارای دو مدل آنالوگ و دیجیتال است که بسته به مدل دستگاه شما نحوه نمایش خطا هم متفاوت است.در نوع دیجیتال پکیج بوتان خطاهای ایجاد شده در دستگاه روی صفحه نمایش نصب شده قابل مشاهده است. اما در مدل آنالوگ این دستگاه از طریق لامپ های LED تعبیه شده بر روی دستگاه به رنگ های مختلف روشن می شود که با استفاده از راهنمای عیب یابی پکیج بوتان می توانید آن ها را رفع کنید. حال خطاهای مختلف چند مدل از دستگاه های پکیج بوتان را با هم بررسی می کنیم.خطاهای پکیج بوتان نوع آنالوگ مدل اپتیماچراغ سبز ثابت: روشن بودن مشعلچراغ سبز ولی چشمک زن یک ثانیه روشن و خاموش: پکیج در حال آماده به کارچراغ سبز چشمک زن نیم ثانیه روشن و خاموش: اگر لامپ در این حالت باشد چندین دلیل دارد که عبارتند از:وجود ایراد در پرشر آب و دود تا ده دقیقه بوجود آمده و بعد از آن چراغ به رنگ قرمز ثابت تبدیل می شود. در این حالت در وضعیت زمستانه ترموستات اتاقی قطع می شود یا وقتی که آب به دمای معین شده می رسدسبز چشمک زن سریع: کمبود آب و هم چنین خرابی برد دستگاه و NTC وگریپاژزرد ثابت: قطع شدن و مشکل در حسگر آب مصرفی NTCزرد چشمک زن: حداکثر توان کار پکیجقرمز ثابت: ایراد در برد الکترونیک یا حسگر گرمایش، یا کلید حداقل فشار، قطع شدن ترموستات دود و هم چنین تشکیل و روشن شدن شعله قرمز چشمک زن نیم ثانیه روشن و خاموش: معیوب بودن کلید حرارتی است.آشنایی با خطاهای پکیج بوتان نوع آنالوگ مدل بیتاقرمز ثابت روشن: ایراد در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی، کم بودن فشار آب مدار گرمایش، عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل، روشن شدن شعله طی مرحله جرقه زنیقرمز چشمک زن نیم ثانیه روشن و خاموش: روشن شدن کلید حرارتی مبدل، قطع ارتباط برد، اختلال و پارازیت در شعلهقرمز چشمک زن سریع: معیوب بودن سنسور حرارتی مدار گرمایشیآشنایی با کد خطاهای پکیج بوتان نوع دیجیتال مدل وروناخطا در کد E01شیر و ورودی گاز، جرقه زن برد الکترونیک و یون را بررسی و رفع ایراد کنید.خطا در کد E02رسوب در رادیاتور، ایراد در پمپ، مسدود بودن شیرها و معیوب بودن سنسور حد را بررسی کنید. برای رفع این خطا اول کابل و کلید حد را کنترل کنید و بعد آن را خاموش کرده و در حالت زمستانه قرار دهید. در صورت وجود رسوب در پکیج، رسوب ها را بر طرف نمایید.خطا در کد E03مشکل در سیستم دودکش دستگاه و پرشر دود و فن های پکیج است. نحوه رفع به این شکل است که باید فن ها را وارسی کنید. در صورت نیاز به تعویض آن اقدام کرده و اگراز سالم بودن فن ها مطمئن شدید نیاز به تعمیر و تعویض برد الکترونیک دستگاه است. هم چنین می توانید پرشر و دودکش را تعویض و باز کنید.خطا در کد E04دلیل آن کم یا زیاد بودن فشار آب است. نحوه بر طرف کردن آن با باز کردن شیر پر کن، این خطا رفع می شود.خطا در کد E06با بروز این خطا متوجه می شویم که حسگر دمای آب گرم عمل نمی کند. برای این منظور نیازمند تخصص و مهارت کارشناسان تعمیر دستگاه پکیج بوتان هستیم.خطا در کد E07مشکل در سنسور دمای آب و قطعی سیم آن است که پکیج روشن نمی شود. برای برطرف شدن این خطا حتما سنسور و اتصالات باید چک شود.خطا در کد E09این خطا ناشی ازعدم گردش آب در مدار پکیج بوتان بوده و حتما برد و پمپ آب باید چک شود و اگر نیاز بود به تعمیر یا تعویض آن بپردازید.خطا در کد E11باید شیر گاز مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا شعله قبل از درافت فرمان از سوی برد روشن می شود. برای رفع این عیب در دستگاه، نیازمند این هستیم که شیر و برد واکاوی شوند.خطا در کد E12حتما به سیم کشی دستگاه توجه کنید چون سیم مدولاتور شیر گاز قطع شده استخطا در کد E28اگر مکررا پکیج بوتان دچار یک ایراد شد این خطا به نمایش در می آید. برق دستگاه را خاموش و روشن کنید. در صورت تکرار همین کد با تعمیرکاران متخصص در این حیطه تماس حاصل فرمایید.خطا در کد E41اگر مشعل دستگاه پکیج بوتان بیش از ۶ بار خاموش شود این خطا نمایش داده می شود. به سرعت شیر گاز، گاز ورودی و دودکش و جرقه زن را مورد واکاوی قرار دهید و مشکل را پیدا کنید.خطا در کد E42اشکال در دکمه های برد دستگاه است. باید برد و دکمه ها تعمیر و بررسی شوند.خطا در کد E43اشکال در ارتباط با ریموت دستگاه بوده و باید ریموت را تعمیر و در صورت نیاز تعویض نمایید.خطا در کد E44قبل از روشن شدن مشعل دستگاه پکیج بوتان، زمان باز بودن شیر گاز به اتمام رسیده است. در این صورت دستگاه را مجدد راه اندازی کنید و تا نوشته RES به نمایش در آید و به وضعیت قبل برگردد.خطا در کد E62شیر گاز از حالت کالیبره خارج شده است. برای رفع این مشکل به راحتی از قسمت تنظیمات کالیبره اتومات را انتخاب نمایید.خطا در کد E72در این خطا حتما مدار گرمایش دمای پایین تری دارد و باید مشکل را در سنسور جستجو کنید و در صورت لزوم اقدام به تعمیر و یا تعویض این قطعه نمایید.خطا در کد E80این یک نوع خطای نرم افزاری است. حتما نرم افزار را بروزرسانی کنید. اگر که مشکل هم چنان باقی ماند با متخصصین این امر تماس حاصل نمایید.خطا در کد E81انسداد در خروجی دود و مشکل احتراق وجود داشته در نتیجه باید لوله های دودکش را چک و مسدودیت را برطرف نمایید.خطا در کد E82 و E83وقتی که این کد را مشاهده کردید بدانید که مشکل از احتراق ناقص و پی در پی آن است. سریعا خروجی دود و محفظه احتراق را بررسی و مانع را برطرف کنید.خطا در کد E84مشکل در احتراق دستگاه پکیج بوتان است. ظرفیت دستگاه را کم کنید این خطا رفع خواهد شد.خطا در کد E98در حین راه اندازی دستگاه دچار مشکل نرم افزاری شده است. برد را بررسی و در صورت لزوم تعمیر و تعویض کنید.خطا در کد E99این یک خطای عمومی است و باید نسبت به سالم بودن برد اطمینان نمایید.کلام آخرسعی بر این شد که در این مقاله راه های چگونگی رفع خطای پکیج بوتان را ارئه کنیم تا در صورت بروز مشکلات مربوطه شناختی از انواع خطاها و دلایل به وجود آمدن ارورها داشته باشید. و سپس به رفع ایرادات آن بپردازید. در صورتی که نتوانستید خطاهای دستگاه را مرتفع کنید به کارشناسان دکتر تعمیرکار در این حوزه رجوع کنید تا ضمن رفع ایرادات تضمین شده و با مناسب ترین قیمت، کمترین آسیب نیز به دستگاهتان وارد شود.