فیلتر شنی تند ??? فیلتر شنی کند؛ طراحی، عملکرد و مشخصات فیلترشنی کند

با توجه به شکل و ساختمان این فیلتر شنی کند متوجه شده ابم که در مقایسه با نوع فیلتر شنی تند آن با یک شیب تقریبا صفر ساخته می شود. شاید ساختمان آن را بتوان بسیار مشابه استخر های کلر یا حوضچه های استراحت در نظر گرفت.همانطور که در ساختمان ظاهری این نوع فیلتر مشاهده می­‌کنید، از این جهت این نوع فیلتر را فیلتر شنی تند rapid sand gravity filter می­‌گویند که شیب بالاتری نسبت به نوع کند آن دارد. استفاده از این صافی شنی تند در فیلتر هایدستگاه تصفیه آب صنعتی بسیار پر کاربرد است. در خلاصه ای از عملکرد این نوع فیلتر باید بگوییم که با یک عملیات سریع یا تخلیه و فشار بار هیدرولیکی اقدام به فیلتراسیون آب ورودی می­ کند.از ویژگی های بسیار مهم این نوع فیلتر سرعت بالای آن در عملیات فیلتراسیون می‌­باشد. با وجود سرعت بالای عملیات قطعاً انتظار از دقت فیلتر بسیار پایین می­آید یعنی فیلتر شنی یا صافی شنی تند نسبت به نوع کند از کیفیت پایین تر آب خروجی برخوردار است. با این وجود در مراحل اولیه تصفیه استفاده از فیلتر شنی تند بسیار معمول و پر کاربرد است زیرا در حجم های بالا با سرعت بالا تری به انجام عملیات تصفیه آب می‌پردازد.فیلتر شنی تند یکی از واحد های تصفیه در تصفیه خانه های آب یا دستگاه های تصفیه آب صنعتی است. همانطور که مستحضر هستید آب خام اولیه دارای مقادیر بالایی از ذرات کلوئیدی و معلق است که آلودگی های میکروبی و ویروسی را نیز به همراه دارد. تصفیه این آب در چند مرحله در دستگاه یا تصفیه خانه صورت می­پذیرد که در طی این مراحل به آبی زلال و پاک می­رسیم اگرچه ذرات میکرومتری بی خطری نیز ممکن است کماکان در آب حضورداشته باشند.گروهی از محققان کشورمان برای رفع این مشکل یک طرح ارائه داده اند، در نتیجه ی این طرح که به آن طرح صافی خود شست شو یا خودکار گفته می­شود، نتایج زیر مشاهده شد.در صافی شنی تند یک مشکل اساسی وجود داشت که در طی فرایند بک واش شن ها شسته شده و این یک ایراد جدی برای این سیستم به حساب می­آمد زیرا بحث افزایش هزینه ها اینجا مطرح می­شود. اما این مشکل نیز با همت مهندسین حوزه آب برطرف شد.ساختمان فیلتر شنی تندمخزن فیلتر جنس مخزن در این نوع از فیلتر معمولا از بتن مسلح(بتنی است که با توری یا شبکه میلگرد مقاوم سازی شده است که درون آن از شن و ماسه پر می­ شود) است. مخزن فیلتر شنی می­تواند هم به صورت باز و هم به صورت بسته باشد. در نوع باز آن عملیات انتقال و فیلتراسیون بر اساس فشار ثفلی صورت می­گیرد و در نوع بسته آن تحت فشارخارجی انجام می­ شود.متریال درون فیلترهمانطور که از گفتار های قبل می­دانیم درون فیلتر های شنی از لایه های شن یا سلیس پر می­شود. آب بخش مهمی از عملیات فیلتراسیون خود را در این قسمت انجام می­دهد. ساز وکاراین نوع فیلتر را شاید در تصفیه خانه های فاضلاب شهری بیشتر دیده باشید، عملکرد این مدل در دستگاه های تصفیه اب صنعتی نیز مشابه تصفیه خانه های شهری ست.شبکه زهکشی یا جمع آوری آب در کف مخزن شبکه ای ازلوله هایی ست که در اطراف خود منافذی برای جمع آوری یا زهکشی آب دارند. با توجه به شیب فیلتر این سیستم در کف تعبیه شده که با کمترین فشار عملیات تخلیه صورت بگیرد. پس از آن به یک لوله جمع آوری منتقل می شوند و به لوله فاضلاب تخلیه خواهند شد.همچنین میتوانید مقایسه فیلتر شنی های فلزی و frp را در این قسمت مطالعه کنید، شرکت آب پاک سازان سازنده واردکننده و صادرکننده انواع فیلتر های شنی و کربنی frp می باشد. نازل فیلتر شنی فیلتر شنی تند یا سریع چه تفاوتی با فیلتر شنی کند دارد؟فیلتر شنی تصفیه آب | فیلترهای شنی سریع در اواخر قرن نوزدهم در ایالات متحده به سرعت توسعه یافتند و تا دهه 1920 به عنوان روش اصلی تصفیه آب مورد استفاده قرار می گرفتند زیرا به فضای کمتری نسبت به فیلترهای کند نیاز داشتند.امروزه از ترکیب سیستم فیلتر شنی با فرآیندهای لخته سازی ، انعقاد ، رسوب زدایی و ضد عفونی (کلرزنی و تزریق ازن) به طور گسترده ای در تصفیه آب آشامیدنی در کشورهای پیشرفته استفاده می شود. https://abpaksazan.com/sand-filter/#fyltr_shny_tsfyh_ab فیلتر شنی تندتصفیه در فیلترهای شنی سریع برخلاف سیستم های کند تصفیه آب کاملاً فیزیکی است. اگرچه ذرات موجود در آب در فیلتراسیون از هم جدا می شوند ، اما آب تصفیه شده از این طریق بدون نوبت قبل از تصفیه و گندزدایی نهایی ، آب آشامیدنی سالم را تأمین نمی کند.شن و ماسه موجود در سیستم تصفیه شن و ماسه ، سیلیکون های درجه بندی شده با شکل ریز تا گرد است ، و آن را به ابزاری ایده آل برای تصفیه آب و جذب مواد جامد معلق تبدیل می کند. با توجه به توانایی ، دوام و اندازه سیلیس ، می توان آنرا دقیقاً طبقه بندی کرد تا فرآیند فیلتراسیون را تسهیل کند. امروزه 4 درجه سیلیس موجود است.آب پاکسازان در داخل فیلتر شنی سه تا چهار لایه سیلیس با دانه های مختلف تقارن از 1.4 تا 1.7 وجود دارد. آب از بالا به مخزن وارد می شود و با استفاده از صفحه یا وسیله ای (پخش کننده) روی بستر ماسه قرار می گیرد ، از ماسه سیلیس عبور می کند و مواد جامد و ضایعات آب را از بین می برد. در پایین مخزن فیلتر ، نازل های مسی نصب می شود که آب تمیز از آنها عبور می کند و البته از خروج شن و ماسه از فیلتر جلوگیری می کند. محفظه های فیلتر به صورت مخازن باز (جاذبه) یا بسته (تحت فشار) ساخته می شوند.فیلترهای شنی سریعفیلتر شنی سریع (RSF) از فیلترهای شنی سریع معمولاً در گیاهان آب معدنی برای تصفیه آب استفاده می شود. این فیلترها باید مرتباً تمیز شوند تا جریان آب کاهش یابد. برای شستشوی این فیلترها استفاده از هوا همراه با آب ترجیح داده می شود. تعمیر و نگهداری و کار با این فیلترها از نظر قیمت کمی پیچیده تر و گرانتر است و کاربرد اصلی آنها در مواردی است که جریان زیاد مد شده باشد.فیلترهای شنی سریع: فیلترهای شنی سریع کمپرسورهایی هستند که اغلب در چندین واحد موازی استفاده می شوند و در اندازه ها و ظرفیت های مختلف موجود هستند. نصب این فیلترها فضای نسبتاً کمی نیاز دارد. دستگاه فیلتر ممکن است از فولاد یا فایبرگلاس ساخته شده باشد. آنها اغلب در اندازه های بزرگتر با پوشش اپوکسی و انواع کوچکتر با فایبرگلاس هستند.مطالب بیشتر :فیلتر شنی تحت فشارفیلتر شنی تصفیه آب جدول فیلتر شنی محاسبه فیلتر شنی جکوزی فیلتر شنی جکوزیساختمان فیلتر شنیبدنه فیلتر شن و ماسه ساخته شده توسط آب پاکسازان استوانه ای است و طبق استانداردهای معتبر از فولاد ساخته شده است. همچنین بسته به اندازه یک یا دو شیر بازدید کننده دارد.این فیلترها هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی ساخته می شوند. فیلترهای عمودی استاندارد قطری در حدود 0.5 تا 3 متر و ارتفاع در حدود 0.5 تا 2.5 متر دارند.مخازن فیلتر فشار از صفحات فولادی با ضخامت مناسب ساخته شده و با پوشش اپوکسی ضد خوردگی پوشانده شده اند. برای آب خورنده و پساب و در کاربردهای خاص ، بدنه فیلتر شن از فایبرگلاس یا فولاد ضد زنگ ساخته شده است.هر فیلتر دارای یک شبکه لوله کشی با اتصالات و شیرهای ورودی و خروجی ، شستشوی معکوس و تخلیه هوا ، فشار سنج و شیرهای کنترل دسترسی فیلتر است.کاربرد دستگاه فیلتر شنی در نرم کننده آب:آب کدورت بالا را تصفیه کنید.دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO) قبل از درمان.تصفیه آب استخر شنا.تصفیه پیشرفته فاضلاب صنعتی و انسانی.گرفتن تراشه های فرآوری شیمیایی.تصفیه آب برج خنک کننده از جامدات معلق نفوذپذیر هوا به آب به عنوان گرد و غبار.تصفیه آب استخر ماهی.دستگاه فیلتر شنیعوامل موثر بر عملکرد فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آبفیلتر شنی تندفیلتراسیون روشی است که در آن با استفاده از لایه های متخلخل مقدار ذرات معلق در یک مایع کاهش می یابد. فاکتورهای زیادی در عملکرد صحیح فیلترهای شن دخیل هستند. موارد زیر مهمترین عوامل در عملکرد صحیح فیلترهای شنی و دستیابی به حداکثر بازده هستند:1- دانه بندی و شکل ذرات بستر:اندازه و شکل دانه های بستر تأثیر زیادی در عملکرد فیلتر دارد. دانه بندی شن و ماسه یا آنتراسیت بر اساس دو عامل اندازه موثر و یکنواختی تعیین می شود. حجم رطوبت ، حجم 10٪ ذرات موجود در بستر ، کوچکتر از آن و 90٪ ذرات بزرگتر از آن است.2- سرعت عبور آب از بستر:کیفیت آب فیلتر شده به سرعت عبور آب از بستر بستگی زیادی ندارد. اما سرعت عبور آب از آن و میزان ذرات موجود در آن ارتباط مستقیمی با زمان کار بین دو شستشو و افت فشار آن دارد. افت فشار در فیلتر نشانگر مسدود شدن منافذ بستر فیلتر است. افت فشار به زمان دویدن و سرعت عبور آب بستگی دارد.3- نحوه شستشوی فیلتر:بسته به نوع و ابعاد فیلتر ، شستشو با آب به تنهایی یا شستشو با آب و هوا انجام می شود. هنگام شستشو با آب ، سرعت و فشار آب باید به گونه ای باشد که 15٪ حجم بستر را افزایش دهید تا ذرات از هم جدا شده و ذرات معلق از بستر خارج شوند. در فیلترهای بزرگتر ، آب به تنهایی نمی تواند لایه فیلتر را برهم بزند ، بنابراین از هوا برای ایجاد مزاحمت در بستر استفاده می شود.مشخصات فنی فیلترهای شن و ماسه آب پاک سازانفشار کار 3 تا 7 بار و تست فشار 10 بار.پوشش با 3 لایه پوشش ضد خوردگی با ضخامت 250 تا 400 میکرون از جمله روی غنی ، اپوکسی میو ، پلی اورتاناستفاده از پوشش فایبرگلاس (FRP) برای آب بسیار خورنده و مناطق مرطوب.تولید در سه نوع دستی ، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک است.طراحی دقیق و علمی بر اساس کیفیت آب.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت فیلتر شن ، مشاوره در زمینه طراحی و محاسبه فیلتر شن ، جزئیات ساخت و نصب این سیستم تصفیه آب می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.مطالب مرتبط : عکس فیلتر شنی - عملکرد فیلتر شنی - فیلتر شنی عمودی - فیلتر شنی فشاری - فیلتر شنی فاضلاب