ویژگی کابل اعلام حریق شیلددار

معرفی کابل اعلام حریق سیل کیبلیکی از عناصر و اجزای بسیار مهم در یک سیستم اعلام حریق، کابل‌ها و سیم‌های آن هستند. کابل‌ اعلام حریق را می‌توان در گروه کابل‌های خشک دسته بندی کرد. این نوع از محصولات با ویژگی‌های منحصر به فردی طراحی شده و کیفیت‌های مختلفی هم دارند. بسیاری از افراد قصد خرید کابل اعلام حریق داشته و یا با سوالاتی در مورد این تجهیزات مواجه شده‌اند. مثلاً می‌خواهند بدانند که یک سیم و یا کابل اعلام حریق چند رشته است و یا قیمت کابل اعلام حریق 1.5*2 چگونه تعیین می‌شود. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به ارائه مطالبی در زمینه کابل اعلام حریق پرداخته و برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصولات، انواع آن‌ها و علامت اختصاری کابل اعلان حریق را بیان کنیم و در نهایت به معرفی برند کابل اعلام حریق سیل کیبل بپردازیم. بنابراین اگر شما هم در این زمینه با پرسشی مواجه شده‌اید با ما همراه باشید.کابل اعلام حریق چیست؟کابل اعلام حریق در واقع یکی از ابزارهای بسیار مهم برای پیشگیری از بروز آتش سوزی است. این محصول به نحوی طراحی شده که قادر است در یک دوره و یا بازه زمانی مشخص، با حرارت و یا گرمای بسیار شدید به مقابله بپردازد. پس داشتن تحمل بالا یکی از مهمتری ویژگی‌های این محصول است. لازم به ذکر است که میزان تحمل یک کابل اعلان حریق، به استانداردهای به کار رفته در فرایند تولید آن وابسته است. به افرادی که تمایل دارند بدانند کابل اعلام حریق چند رشته است، باید گفت که این تجهیزات با توجه به سیستم اعلام و اطفاء حریق انتخاب شده و می‌توانند به صورت تک رشته، دو رشته، سه رشته و یا حتی چهار رشته مورد استفاده قرار بگیرند.نکته دیگری که لازم است در زمینه شناخت یک کابل اعلان حریق به آن توجه داشته باشید، سطح مقطع این تجهیزات است که بر اساس نوع مصرف و کاربردشان متفاوت خواهد بود. در بیشتر موارد کابل‌هایی که از آن‌ها در خطوط تشخیصی استفاده می‌کنند، از سطح مقطعی معادل 1.5 میلیمتر برخوردار شده‌اند. در حالیکه کابل‌های به کار رفته در سیستم‌های هشدار از قبیل آژیرها، سطح مقطع 2.5 میلیمتر مربع دارند.تفاوت کابل اعلام حریق و کابل معمولی چیست؟کابل‌ها یا سیم‌های معمولی با عایق‌ها و یا روکش‌هایی از جنس pvc به وجود آمده‌اند. در شرایطی که این کابل‌ها در تماس و یا مواجهه با آتش قرار بگیرند، به طور حتم خواهند سوخت و یکپارچگی و عملکرد سیستم اعلام حریق را نیز با اختلال مواجه خواهند ساخت. این در حالی است که کابل اعلام حریق به نحوی طراحی و تولید شده و در ساختار آن‌ها از مواد و متریالی استفاده کرده‌اند، که مقاومت بسیار بالایی در برابر آتش دارند. با استفاده از این تجهیزات و در شرایط آتش سوزی، سیستم اعلان حریق قادر است تا مدت زمانی معقول و مناسب به عملکرد خود ادامه دهد.ساختار کابل نسوز اعلام حریقکابل اعلام حریق از یک هادی از رشته‌های مس قلع اندود شده به وجود آمده‌اند. کیفیت هادی به کار رفته در این سیستم‌ها با استانداردهایی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. از جمله این استانداردها می‌توان به استاندارد IEC60228 و استاندارد VPE0295 اشاره کرد. در این کابل‌ها از نوعی حفاظ از جنس آلومینیوم نیز استفاده شده و در ساختار آن‌ها دو لایه پوشش پلی استر نیز به کار رفته است که بر روی سیم جای گرفته‌اند تا نویزهای منفی واقع در یک محیط بر انتقال سیگنال این تجهیزات تاثیرات منفی به وجود نیاورند. بر روی این کابل‌ها از روکشی از جنس سیلیکون نیز استفاده شده تا محصول مورد نظر مقاومت کافی را در برابر حرارت و گرما به دست آورد.مهمترین ویژگی‌های کابل اعلام حریقکابل‌ اعلام حریق شرکت راهدار صنعت کیهان به نحوی طراحی شده‌اند که می‌توانند در برابر آتش و آتش سوزی، مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهند. در حقیقت می‌توان گفت این ویژگی، مهم‌ترین مشخصات کابل اعلام حریق است. همان‌طور که می‌دانید در شرایط آتش سوزی، اتصالات موجود در مدارهای سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق نباید قطع شود. چرا که به منبع تغذیه متصل بوده و باید در این شرایط کمک کنند تا این سیستم‌ها فعال باقی بمانند. پس در چنین موقعیت‌هایی استفاده از یک کابل اعلام حریق نسوز ضرورت پیدا می‌کند. چرا که این تجهیزات قادر به حفظ کارایی و بازدهی بالای سیستم‌ها در شرایط وقوع آتش سوزی هستند.کابل اعلام حریق نسوزاگر می‌خواهید با یکی از نمونه‌های پرمصرف و در عین حال با کیفیت کابل‌ اعلام حریق آشنا شوید باید مشخصات کابل‌های اعلان حریق نسوز را مورد بررسی قرار دهیم. این نوع تجهیزات به نحوی طراحی و تولید می‌شوند که بتوانند در شرایط آتش سوزی از منتشر شدن شعله‌های آتش پیشگیری کنند. این محصولات از یک لایه محافظ که به آن شیلد نیز گفته می‌شود به وجود آمده‌اند. پس شما نمی‌توانید در آن‌ها هیچ گونه دود و یا گاز سمی و خطرناک و کشنده مشاهده کنید. برخورداری از مقاومت حرارتی بسیار بالا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصولات است. شما می‌توانید برای محیط‌های بسیار حساس از این کابل‌ها استفاده کرده و از قابلیت تحمل دمایی بالای آن‌ها برخوردار شوید.این کابل‌ها انعطاف پذیری بسیار بالایی داشته که باعث می‌شود پایداری جریان الکتریسیته در مدار حفظ گردد. یک کابل اعلان حریق نسوز می‌تواند حتی در برابر اشعه‌های مادون قرمز و یا ماوراء بنفش و یا اشعه‌های گاما نیز مقاومت کند. پس در مصارفی از قبیل پزشکی و یا صنایع غذایی نیز کاربرد خواهد داشت.کابل شیلددار اعلام حریقکابل اعلام حریق شیلد دار همان‌طور که از نامشان نیز مشخص شده از یک لایه حفاظتی به وجود آمده‌اند تا این لایه بتواند از سیم محافظت کرده و به آسیب دیدگی کمتر آن کمک کند. به همین دلیل هم این نوع کابل‌ها موارد مصرف گوناگونی را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر برخورداری از لایه حفاظتی، این کابل‌ها از برخی رشته‌های بیرونی نیز تشکیل شده‌اند. در بیشتر موارد جنس رشته‌های بیرونی کابل‌های شیلد دار از مس انتخاب می‌شود. اما در برخی از موارد نیز این رشته‌ها از جنس آلومینیوم به وجود می‌آیند تا رسانایی بیشتری پیدا کنند. بسیاری از افراد به دلیل‌ ویژگی‌ها و مزایای کابل شیلددار به خرید آن تمایل داشته و فاکتور اساسی برای بیشتر افراد پیش از خرید این کابل اعلام حریق قیمت آن است. لازم است بدانید که این محصولات در تنوعی از کیفیت‌ها ساخته شده و قیمت کابل اعلام حریق شیلددار با توجه به کیفیت آن متفاوت خواهد بود.انواع کابل شیلددار اعلام حریقشناخت انواع کابل‌های شیلد دار از جمله کابل اعلام حریق 1.5*3 شیلددار نسوز و دیگر انواع این محصولات، هدف و خواسته بسیاری از افراد و خریداران است. در حال حاضر تولید کنندگان این نوع از کابل‌ها را در انواع کابل اعلام حریق با شیلد نواری، کابل‌های اعلام حریق با شیلد بافت، با شیلد ترکیبی و با بافت چند لایه طراحی و تولید نموده و روانه بازار مصرف می‌کنند. کابل‌های اعلان حریق نسوز با شیلد نواری، با عنوان محافظ‌های الکترومغناطیس پیرامونی نیز معروف و شناخته شده‌اند. این شیلدها قادر به کنترل و برطرف ساختن امواج الکترومغناطیسی خواهند بود. کابل‌های اعلان حریق نسوز که با استفاده از شیلدهای بافت به وجود آمده‌اند، بافت‌هایی از سیم‌های بسیار نازک دارند.این محصولات به دلیل انعطاف بسیار بالا و مقاومت در برابر پارگی موارد مصرف و کاربردهای فراوانی دارند. کابل‌های اعلام حریق که با شیلد ترکیبی ساخته شده‌اند، از پوشش بهتر و مناسب‌تری هم برخوردارند. این کابل¬ها به نحوی طراحی و تولید می‌شوند که در صورت پاره شدن بخشی از شیلدها، شیلد بافت، قادر به کنترل انرژی الکتریسیته خواهد بود. در این صورت ارتباط نیز قطع نخواهد شد. کابل‌های اعلان حریق نسوز با بافت چند لایه از دو یا سه لایه شیلد به وجود آمده‌اند تا پوششی حداکثری به وجود آورند.لزوم استفاده از شیلد در کابل اعلام حریقهمان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد شیلد در یک کابل به طور کلی، وظیفه حفاظت از آن را برعهده داشته و قادر است تمامی امواج الکترومغناطیسی را از محیط اطراف کابل جمع آوری نماید. نکته‌ای که لازم است به آن توجه داشته باشید این است که در مواقع ایجاد اختلاف پتانسیل، جریان‌های متعددی نیز شکل می‌گیرد. جاری شدن این جریان‌ها در بسیاری از مواقع باعث می‌شود تا هشدار آتش سوزی، آن هم به صورتی کاذب و غیر واقعی اعلام گردد. در صورتی که در کابل‌ها از لایه حفاظتی یا شیلد استفاده شده باشد، شاهد چنین رویدادهایی نخواهید بود.چه زمانی استفاده از شیلد بافت دار غیر مجاز و خطر ساز است؟بسیاری از افراد گمان می‌کنند که می‌توانند تحت هر شرایطی از شیلدهای بافت دار استفاده کنند. در حالی که این گمان صحیح نیست. به ویژه اگر سیم‌های شیلد بیش از حد نازک باشند. در این شرایط و در صورت قرار گرفتن در معرض آتش و یا جریان آتش سوزی، قطع شده و ذراتی از سیم نیز به عایق وارد خواهند شد و سیستم نیز از کار خواهد افتاد. اگر در فرایند طراحی شیلدهای بافت دار از پوشش از جنس آلومینیوم استفاده شده و این پوشش در وضعیت کامل باشد، امکان تنش الکترومغناطیسی وجود خواهد داشت. در این شرایط نیز نباید از شیلد بافت دار استفاده شود.کابل اعلام حریق نسوز سیلیکونی چیست؟این نمونه از کابل‌های اعلام حریق، محبوب و پرطرفدار بوده و بسیاری از خریداران به خرید و استفاده از آن‌ها تمایل پیدا کرده‌اند. چرا که از جنس سیلیکون به وجود آمده و عایق اطمینان‌ بخشی هستند. از سوی دیگر روکش‌های بیرونی با ترکیبات سیلیکونی دارند. در حالت معمول سیلیکون را با پلاستیک ترکیب کرده و به تنوع بالای آن کمک می‌کنند. سیلیکون از مقاومت بسیار بالایی برخوردار شده و اگر میزان سیلیکون به کار رفته در یک شیلد بیشتر از پلاستیک آن باشد، میزان مقاومت محصول در برابر دما و گرما و آتش سوزی بالاتر خواهد رفت. اما با این حال این جنس آسیب‌هایی را به محیط زیست وارد نموده و برای آن مناسب نیست.سیستم اعلام حریق آدرس پذیردر سیستم‌های اعلام حریق آدرس پذیر از سنسورهایی استفاده شده که هرکدام آدرس خاصی دارند. به همین دلیل تابلو کنترل مرکزی با استفاده از این آدرس‌ها قادر به شناسایی سنسورها و تعیین آن‌ها خواهد بود. این سیستم‌ها از سطوح آدرس پذیری متنوعی برخوردار شده‌اند. پس سیستم آدرس پذیر آی پی مخصوص به خود را دارد و از سطح هشدار بهتری بهره برده است.مکانیزم تشخیص آتش در سیستم اعلام حریق آدرس پذیرسیستم اعلام حریق آدرس پذیر با استفاده از سه روش آتش را تشخیص خواهد داد. این روش‌ها عبارتند از دود و حرارت و شعله. سیستم اعلام حریق آدرس پذیر آدرس دهی یکسانی داشته و لذا منطقه و یا زونی که در حریق روی می‌دهد امکان تشخیص خواهد داشت. در واقع در این سیستم‌ها هر کدام از عناصری که آتش سوزی را تشخیص می‌دهند با توجه به موقعیت مکانی، فعال خواهند شد. این تجهیزات در قسمت کنترل پنل خود یک میکروپروسسور داشته و از تکنولوژی‌های دیجیتال نیز به منظور تشخیص آتش استفاده می‌کنند.کابل آرموردار سیلیکون شیلد زوجی (Twisted pair) SILHSIWاگر بخواهند در محیط‌های با دمای بسیار بالا از یک کابل ضد حریق استفاده کنند، این محصولات را به کار می‌گیرند. کابل‌هایی که پایداری حرارتی تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد داشته و برای بازه‌های کوتاه زمانی تا ۲۵۰ سانتی گراد مناسبند. این تجهیزات قادر به حفظ ویژگی‌ها و خواص خود در دمای منفی ۶۰ درجه سانتیگراد نیز خواهند بود و مقاومت بسیار بالایی هم در برابر نوسانات آب و هوایی از خود نشان خواهند داد. در حالت معمول از کابل آرموردار سیلیکون شیلد زوجی در صنایع هوایی و دریایی، صنایع ساخت شیشه و سرامیک و ... استفاده می‌کنند.ساختار کابل اعلام حریق SILCable (SH-ST-SL)این نوع از کابل‌ها از هادی، حفاظ آلومینیومی، روکش و رنگ به وجود آمده‌اند. هادی این تجهیزات، رشته‌هایی از جنس مس قلع اندود کلاس ۵ بوده که تابیده شده و مطابق با استانداردهای IEC 60228 و VDE 0295 طراحی و تولید شده‌اند. حفاظ آلومینیومی این محصولات نیز شامل دو لایه پوشش از جنس پلی استر است که بر زیر واقع شده و بر روی آن نیز یک نوار آلومینیومی به کار رفته است. سیم تخلیه قلع اندود دیگر جزء تشکیل دهنده این بخش است. روکش این کابل‌ها از جنس سیلیکون رابر بوده و رنگ‌های مختلفی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.مشخصات فنی کابل اعلام حریق سیل کیبلمشخصات کابل اعلام حریق استاندارد سیل کیبل، به قرار زیر است. این کابل‌ها در بازه دمایی ۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد از کارکرد مناسبی برخوردار بوده و ولتاژ نامی آن‌ها ۳۰۰ تا ۵۰۰ ولت است. برخورداری از ولتاژ تست ۲۰۰۰ ولت و عاری بودن از هالوژن از دیگر ویژگی‌های این تجهیزات است. این نوع کابل‌های اعلام حریق کم دود بوده و مقاومت بسیار بالایی در برابر آتش و شعله دارند. مقاومت در برابر آب یکی دیگر از ویژگی‌های این نوع از سیم‌ها است.استانداردهای کابل اعلام حریقکابل اعلام حریق مورد تایید آتش نشانی باید از استانداردهای خاصی پیروی کرده و مطابق با این موازین ساخته شده باشد. یکی از مهمترین الزامات کابل اعلام حریق، برخورداری از استاندارد IEC 60332-1 است تا محصول مورد نظر قادر به مقاومت کامل و کافی در برابر شعله‌های مستقیم آتش باشد و میزان تحمل آن مورد تایید سازمان آتش نشانی قرار بگیرد. از سوی دیگر این محصولات باید دارای استاندارد IEC 60331-11 نیز باشند تا در برابر آتش مقاومت بالایی از خود نشان دهند. نکته‌ای که باید در زمینه الزامات کابل اعلام حریق به آن توجه کافی داشته باشید این است که اساساً استانداردهای این محصولات، توسط سازمان‌های مختلفی سنجیده و ارزیابی می‌شود و برای این تجهیزات تاییدیه‌های دو سازمان ضرورت اساسی دارد.از جمله این تاییدیه‌ها می‌توان به تاییدیه سازمان آتش نشانی را نام برد. کابل‌هایی که نتوانسته باشند یکی از این دو تاییدیه را به دست آورند امکان استفاده را نخواهند داشت و ایمنی کافی را نیز ندارند. در حالت معمول و برای بررسی نحوه عملکرد این کابل‌ها دو تست را به کار می‌گیرند. در استاندارد IEC 60331 یک متر از کابل مورد نظر را برداشته و در معرض دما و حرارت ۷۵۰ درجه سانتیگراد قرار می‌دهند. این کار باید مدت زمان ۹۰ دقیقه طول بکشد. اما در استاندارد دیگر که عبارت است از استاندارد BS 6387 یک متر از کابل را در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد قرار داده و مدت زمان ۱۸۰ دقیقه صبر می‌کنند. اگر کابل مورد نظر طی این دو مدت زمان، مقاومت کافی را از خود نشان دهد و نسوزد، استانداردها و تاییدیه‌های مورد نیاز را به دست خواهد آورد.یکی از مشخصات اصلی کابل اعلام حریق سیل کیبل که یک کابل اعلان حریق ایرانی محسوب می‌شود کم دود بودن این محصول به ویژه در مواقعی است که در تماس کاملا مستقیم با شعله‌های آتش قرار می‌گیرد. چرا که در فرآیند ساخت این کابل‌ها از مواد اولیه با کیفیت بالای سیلیکونی استفاده شده است. علاوه بر این عامل، این کابل‌ها در هنگام سوختن گازها و یا دودهای سمی از خود منتشر نخواهند کرد. اگر این تجهیزات از این ویژگی مهم برخوردار نباشند، آسیب‌های جانی فراوانی به وجود خواهند آورد و یا به بروز خفگی منجر خواهند شد.کاربرد کابل‌های اعلام حریقاز کابل‌ اعلام حریق در سیستم‌های کنترل حفاظتی و هشدار آتش، استفاده‌های زیادی به عمل می‌آید تا ایمنی و اطفاء حریق در این بخش‌ها به خوبی انجام گیرد. این کابل‌ها با برخورداری از مقاومت بالا در برابر شعله و آتش سوزی، در سیستم‌های اعلان حریق و یا اطفاء حریق موارد مصرف و کاربردهای گوناگونی پیدا کرده و در ساختمان‌های زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این محصولات در هر موقعیت و یا مکانی که ایمنی در برابر آتش سوزی اهمیت دارد، استفاده می‌شود تا از بروز خسارت‌های مالی و جانی شدید پیشگیری به عمل آید.نکات مهم در خرید کابل اعلام حریقبسیاری از افراد پیش از خرید کابل اعلام حریق تنها به قیمت آن توجه می‌کنند. برای نمونه برای این افراد در نظر گرفتن قیمت کابل ۱.۵*۲ اعلام حریق موضوع بسیار با اهمیتی است. در حالی که توجه به این نکته پیش از خرید این تجهیزات چندان هم مهم نیست. پیش از خرید یک کابل و یا سیم اعلان حریق باید به نکات مهم‌تری توجه داشته باشید. یکی از مهمترین این نکات، کم دود بودن کابل است. این عامل به طور کامل با کیفیت مواد اولیه به کار رفته در فرایند تولید این محصولات در ارتباط قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که اگر کیفیت مواد اولیه بالا باشد شاهد کم دود بودن این کابل‌ها خواهیم بود. از سوی دیگر این نوع از تجهیزات باید به انتشار شعله‌های آتش کمک نکرده و در برابر آن مقاومت داشته باشند.ضد حریق بودن یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهمی است که باید پیش از خرید کابل اعلام حریق استاندارد دارد به آن توجه کافی داشته باشید. کابل اعلام حریق مورد تایید آتش نشانی شرکت راهدار صنعت کیهان به نحوی طراحی و تولید شده که فاقد گازها و یا دودهای سمی است. پس این محصول کمک می‌کند تا در شرایط آتش سوزی از خطر خفگی پیشگیری کند. یکی دیگر از نکاتی که باید پیش از خرید کابل اعلام حریق به آن دقت کافی داشته باشید کیفیت و مرغوبیت شیلد به کار رفته در فرایند ساخت این محصولات است.منبع: https://rsksilcable.com/fire-alarm-cable