کاتالوگ فارسی پی ال سی 14ss211r

سری DVP-SS2 نسل دوم PLC های باریک صنعتی Delta Electronics است. پی ال سی DVP-14SS211R دارای شمارنده های با سرعت بالا ، یک پورت سریال انعطاف پذیر ، نظارت بر زمان واقعی و یک گذرگاه گسترش است که اجازه می دهد ماژول های مطابقت در سمت راست PLC بدون سیم کشی خارجی نصب شوند.14ss211rDVP-14SS211R از حلقه های PID با تنظیم خودکار برای برنامه های کنترل فرایند پشتیبانی می کند. خروجی های ترانزیستور امکان تولید پالس با سرعت بالا را برای برنامه های کنترل حرکت سروو یا پله ای فراهم می کند.دستگاه نخ ریسی ، تسمه نقاله (کنترل سرعت چرخش) ، دستگاه سیم پیچ (کنترل تنش). برای کنترل دما/رطوبت PID ، کنترل سرعت ثابت موتور 2 محوره AC ، کنترل دما با استفاده از نظارت سیگنال آنالوگ از کل کارخانه استفاده می شود. (PLC EASY LINK).آیا برنامه ای برای یکی از PLC های ما دارید اما نحوه برنامه نویسی در Ladder Logic را نمی دانید؟ ما می توانیم آن را برای شما برنامه ریزی کنیم. الزامات خود را برای ما ایمیل کنید و ما یک نقل قول برای انجام برنامه نویسی ارائه می دهیم.منبع تغذیه: 20.4 تا 28.8 VDCورودی های دیجیتالی: 8 ورودی ، 24 سینک یا منبع VDC ، می توانند سیم کشی شوند ، بنابراین همه NPN یا همه ورودی های نوع PNP هستند.خروجی های دیجیتال: 6 خروجی رلهرتبه خروجی: 1.5 A هر خروجیبندر ارتباطی: RS-232 و RS-485 ، Masterbla Modbus ASCII/RTU یا بردهظرفیت برنامه: 8 هزار مرحلهامتیاز IO: تا 238 از طریق ماژول های توسعهنرم افزار شمارنده بالا/پایین: هر ورودی ، حداکثر 10 کیلوهرتز در یک ورودی واحدورودی های نرم افزاری: 2 - X4/X5 (5 کیلوهرتز) و X6/X7 (5 کیلوهرتز)سخت افزار بالا/پایین شمارنده: 2 - X0 و X2 ، هر دو 20 کیلوهرتزچهارپایه سخت افزاری: 2 - X0/X1 و X2/X3 ، هر دو 10 کیلوهرتزسخت افزار پالس/خروجی PWM: هیچاستراتژی های سیم کشی ورودی/خروجیسیستم DL405 بسیار انعطاف پذیر است و در سیم کشی های مختلف کار می کندپیکربندی. با مطالعه این بخش قبل از نصب واقعی ، باید آن را پیدا کنیدبهترین استراتژی سیم کشی برای برنامه شما. این به کاهش هزینه سیستم ، سیم کشی کمک می کندخطاها و جلوگیری از مشکلات ایمنیمدار سیستم DL405 به سه ناحیه اصلی تقسیم می شود که با جداسازی جدا می شوندمرزها ، که در نقاشی زیر نشان داده شده است. عایق الکتریکی ایمنی را تأمین می کند ، به طوری کهیک گسل در یک منطقه به منطقه دیگر آسیب نمی رساند. ترانسفورماتور در منبع تغذیهعایق مغناطیسی بین دو طرف اولیه و ثانویه را فراهم می کند.plcاتصال دهنده های نوری عایق نوری را در مدارهای ورودی و خروجی ارائه می دهند. این امر منزوی می شودمدار منطقی از سمت میدان ، جایی که ماشین آلات کارخانه به هم متصل می شوند. توجه داشته باشید کهورودی های گسسته از خروجی های گسسته جدا شده اند ، زیرا هر یک از آنها جدا شده استطرف منطقی مرزهای جداسازی از رابط اپراتور (و اپراتور) محافظت می کنداز خطاهای ورودی برق یا خطاهای سیم کشی میدان. هنگام سیم کشی یک سیستم DL405 ، اینطور استبرای جلوگیری از ایجاد اتصالات خارجی که طرف منطقی را به هم متصل می کنند ، بسیار مهم استمدارهای دیگردر برخی موارد ، استفاده از منبع کمکی +24VDC داخلی می تواند منجر به هزینه شودصرفه جویی در سیستم کنترل شما می تواند بارهای ترکیبی را تا 400 میلی آمپر تغذیه کند. بودنمراقب باشید از رتبه فعلی عرضه تجاوز نکنید. اگر طراح سیستم هستیدبرای برنامه شما ، ممکن است بتوانید دستگاههای میدانی را انتخاب کرده و طراحی کنیداز منبع کمکی +24VDC استفاده کنید.در اکثر برنامه های کاربردی لازم است دستگاه های ورودی را از یک منبع تغذیه تغذیه کنیدمنبع ، و برای بارهای خروجی از منبع دیگر. بارها اغلب نیاز دارندقدرت AC با انرژی بالا ، در حالی که سنسورهای ورودی از DC کم انرژی استفاده می کنند. اگر یک ماشیناپراتور به احتمال زیاد با سیم کشی ورودی در تماس نزدیک است ، سپس دلایل ایمنی نیزنیاز به جداسازی از مدارهای خروجی با انرژی بالا دارد. در صورت بارگذاری راحت تر استمی تواند از منبع تغذیه مشابه سیستم DL405 استفاده کند و سنسورهای ورودی می توانند از آن استفاده کنندمنبع کمکی ، همانطور که در شکل زیر در سمت چپ نشان داده شده است.اگر نمی توان بارها را از منبع سیستم تامین کرد ، باید منبع جداگانه ای باشدمطابق شکل زیر در سمت راست استفاده شود.اصطلاحات غرق و منبع تنها برای مدارهای ورودی و خروجی DC اعمال می شودبه دلیل اشاره به قطبیات (+) و ( -). نقاط ورودی و خروجی که هستندغرق شدن یا منابع تنها می تواند جریان را فقط در یک جهت هدایت کند. این بدان معناست که هستامکان اتصال منبع تغذیه خارجی و دستگاه میدانی به نقطه ورودی/خروجی با جریان وجود داردسعی کنید در جهت اشتباه جریان دهید ، و مدار کار نمی کند. با این حال ، شما می توانیدهر بار با درک دستگاه تأمین و منبع را با موفقیت متصل کنید"منبع" و "غرق شدن"به عنوان مثال ، شکل سمت راستورودی "غرق شدن" را نشان می دهد. به درستیمنبع خارجی را وصل کنید ، ما فقط داریمبرای اتصال آن تا ورودی مسیری را برایزمین ( -). از سیستم DL405 شروع کنیدترمینال ورودی ، ورودی را دنبال کنیدمدار سنجش ، خروج از محل مشترکترمینال ، و منبع تغذیه ( -) را بهترمینال مشترک با افزودن سوئیچ ،در جهت پیکان هنگامی کهکلید بسته استبا اعمال اصل مدار بالا در چهار ترکیب احتمالی ازانواع ورودی/خروجی غرق/منبع ، شما چهار مدار را مانند شکل زیر دارید.مشخصات ماژول ورودی/خروجی در انتهای این فصل نوع ورودی یا خروجی را فهرست می کند.منبع