خشک کن جذبی

یکی از موثرترین راه ها برای حذف رطوبت هوای فشرده استفاده از خشک کن جذبی است. در خشک کن جذبی هوای فشرده از توده ای از مواد جاذب عبور داده شده و رطوبت موجود در هوا در اثر تماس با سطح ماده جاذب (آلومینای مولکولی و فعال) جذب شده و هوا تا نقطه شبنم مورد نظر خشک می شود. آماده تحویل به مصرف کننده می باشد. این سیستم دارای دو مخزن حاوی مواد جاذب رطوبت می باشد که خاصیت جذب رطوبت را دارند. هوای تولید شده توسط دریچه های برقی و یک سیستم کنترل دیجیتال به صورت دوره ای وارد هر مخزن می شود تا هوای فشرده را از رطوبت تصفیه کند، به طوری که وقتی یک مخزن کار می کند، مواد مخزن دیگر در حال بازسازی است. فرآیند کاهش شامل گرم کردن و خنک کردن جاذب ها است. مکانیسم های مختلفی برای کاهش جاذب ها وجود دارد و طبقه بندی کلی خشک کن های جذبی بر اساس مکانیسم های کاهش جاذب است.درایر جذبی اغلب در محیط هایی استفاده می شوند که دمای هوا تا حدود 40- درجه سانتی گراد کاهش می یابد و طبیعتا خشک کن های تبرید در این مکان ها کارایی خود را از دست می دهند. محدوده کاری خشک کن جذبی در نقطه شبنم 3+ تا 70- درجه سانتیگراد می باشد و از نظر کارایی هوای خروجی از خشک کن جذبی 35 برابر هوای خروجی خشک کن تبرید است.یکی دیگر از مزایای خشک کن های جذبی، هزینه نگهداری بسیار پایین آنهاست، به عبارت دیگر، بدون تعمیر و نگهداری هستند.اگر نقطه شبنم 3 درجه گفته شود به این معنی است که تا دمای هوای فشرده به 3 درجه سانتیگراد نرسد نقطه شبنم تشکیل نمی شود و در این دما رطوبت هوا برای تامین هوای جک های پنوماتیکی مناسب است.خشک کن جذبی قابلیت عملکرد در دمای منفی صفر را دارد و عموماً از دو برج تشکیل شده است که حاوی سیلیکاژل یا آلومینا فعال است که یکی در حالت جذب و دیگری در حال احیا است و این مجموعه توسط تابلو برق کنترل می شود.خشک کن های جذبی معمولی اساساً به دو دسته زیر تقسیم می شوند:1- خشک کن جذبی بدون حرارت با سیستم تزریق نوع پاکسازی بدون حرارت2- خشک کن جذبی گرم با نوع بلوور فعال شده مجددخشک کن های جذبی Hitlesروش احیا کننده این نوع خشک کن های جذبی نسبت به انواع دیگر ساده تر است. در این سیستم فقط هوای فشرده خشک از مواد جاذب اشباع عبور داده می شود.هنگامی که مخزن 1 فعال است، هوای خشک فشرده خروجی در مخزن 1 از طریق خط تصفیه به این مخزن تزریق می شود تا جاذب های مخزن 2 بازسازی شود. در پایان ظرفیت جذب مخزن 1، هوای فشرده کمپرسور منتقل می شود. به مخزن کاهش یافته 2. مقدار هوای Purge از این نوع حدود 12 تا 15 درصد هوای فشرده وارد شده به خشک کن است. این نوع خشک کن برای ظرفیت های کمتر از 30 متر مکعب در دقیقه استفاده می شود.خشک کن های جذب هیتر (دمنده)در این سیستم از بخاری و فن خارجی برای ایجاد دمای کاهش مواد جاذب استفاده می شود. در این فرم مخزن 1 فعال و مخزن 2 در مرحله بازیابی است. دمای مناسب از طریق فن مخزن و بخاری برای احیای مخزن 2 ایجاد می شود. با دمای داخل مخزن 2، رطوبت از مواد جاذب جدا شده و این رطوبت از مخزن 2 و سیستم توسط هوای فشرده خشک از طریق خط پاکسازی خارج می شود. . در انتهای خاصیت جذب مخزن 1 هوای فشرده کمپرسور به مخزن 2 منتقل می شود که کاهش می یابد و دقیقاً همین فرآیند برای کاهش مواد جاذب مخزن 1 انجام می شود. معمولاً از این خشک کن ها برای ظرفیت ها استفاده می شود. بیش از 30 متر مکعب در دقیقه. هزینه کارکرد این نوع درایر جذبی به دلیل وجود بخاری و هوای پاک کننده نسبت به انواع دیگر بیشتر است. میزان هوای تصفیه در این سیستم حدود یک تا دو درصد هوای فشرده وارد شده به خشک کن است.شرکت هوا پترو سازه تولید کننده خشک کن های جذبی در دو مدل هیتر و هیتلس با بهره گیری از دانش فنی و تجربه مهندسین خود اقدام به ارائه خشک کن های جذبی با ویژگی های زیر می نماید.• تامین هوای کاملا خشک با رطوبت کمتر از 0.003 ppm• استفاده از فرمان و سیستم کنترل توزیع برقی (شیر برقی)• استفاده از مواد جاذب رطوبت از بهترین برندهای موجود و افزایش طول عمر این مواد با استفاده از سیستم کاهش مناسب.• ساخت مخازن بر اساس استانداردهای ASME و API• وجود بخاری با راندمان و مصرف انرژی بالا حداقل در مدل های بخاری دارچه نوع آب و هوایی برای خشک کن جذبی مناسب است؟خشک کن جذبی عموماً در شرایطی استفاده می شود که دمای هوا به زیر 40- درجه می رسد و دلیل آن این است که در این دما خشک کن تبرید دیگر کارایی ندارد و با یک خشک کن جذبی جایگزین می شود.شرایط نگهداری و سرویس خشک کن جذبیمواد جاذب رطوبت در برج های خشک کن جذبی باید سالانه و در شرایط خاصی قبل از این زمان تعویض شوند. در خشک کن جذبی پس از مدتی کارکرد سیستم، احتمال گرفتگی یا کاهش راندمان شیرها وجود دارد و با توجه به گرانی مواد جاذب رطوبت در مخزن خشک کن، لازم است که شیرها به طور مداوم کنترل شوند. .مواد جاذب رطوبت از سیلیکاژل با رنگ شیشه یا از مواد آلومینا فعال با رنگ سفید ساخته می شوند و رنگ این مواد در زمان تعویض قابل تغییر است به طوری که اگر رنگ ماده جاذب سفید به زرد یا تغییر رنگ شود. قهوه ای تیره. زمان تغییر مواد است.مزایای خشک کن جذبی نسبت به خشک کن تبرید چیست؟همانطور که می دانیم برای تولید هوای فشرده خشک و بدون رطوبت از خشک کن تخفیفی یا جذبی و خشک کن تبرید استفاده می شود.اگر دمای محیط دائما بالای صفر است می توانید از خشک کن تخفیفی یا خشک کن سردخانه ای استفاده کنید اما اگر محیط مورد نظر دمای زیر صفر دارد یا نقطه شبنم زیر صفر درجه است باید از خشک کن جذبی استفاده کرد.هنگام استفاده از خشک کن تبرید، نقطه شبنم 3 درجه سانتیگراد و در فشار 7 برابر در این شرایط، میزان رطوبت هوا 0.7 گرم بر متر مکعب است. اما در هنگام استفاده از خشک کن جذبی، نقطه شنبه حدود 40- درجه سانتیگراد است و در فشار 7 برابر در این شرایط، میزان رطوبت هوا 0.02 گرم بر متر مکعب است.با این تعاریف می توان نتیجه گرفت که خشک کن تبرید تقریباً هوا را خشک می کند در حالی که در خشک کن تخفیفی نسبت خشک شدن هوا بسیار بیشتر است (تقریباً 35 برابر خشک کن تبرید). لازم به ذکر است که هم درایرهای جذبی و هم درایرهای تبرید نیازمند نصب میکروفیلتر و تله آب هستند.