خشک کن تبرید کمپرسور

خشک کن تبرید کمپرسوردر خروجی کمپرسور علاوه بر هوا، ذرات آب و روغن و سایر ناخالصی ها همیشه حذف می شوند. حجم آب خروجی از کمپرسور درصد بیشتری نسبت به سایر ناخالصی ها دارد و می تواند باعث زنگ زدگی، خوردگی و آسیب به ابزار و ماشین هایی شود که هوای فشرده مصرف می کنند. استفاده از خشک کن تبرید، بسته به محل و نوع کمپرسور، گاهی اوقات می تواند تا 95 درصد رطوبت ذرات را از سیستم حذف کند. در این مقاله به تعریف خشک کن تبرید هوای فشرده، معرفی قطعات و اجزای خشک کن تبرید، انواع خشک کن های صنعتی و قیمت خشک کن تبرید یا هوا خشک کن برودتی پرداخته شده است.یخچال خشک کن چیست؟خشک کن هوا سردخانه پرمصرف ترین خشک کن در صنایع مختلف می باشد. خشک کن تبرید که خشک کن تبرید نیز نامیده می شود، از سیستم تبرید برای خنک کردن مبدل استفاده می کند، مانند یخچال های خانگی، درجه سانتیگراد را کاهش می دهد و ذرات را از هوا جدا می کند.درایر های تبریدی از گازهای فریون استفاده می کنند که طبق قوانین بین المللی موظف به استفاده از گازهای سازگار با محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست و لایه اوزون است و شرکت های معروف در سراسر دنیا موظف به رعایت این قانون هستند.همانطور که می دانید عملکرد هوا خشک کن تبرید جذب رطوبت از هوا است و بقیه ناخالصی ها همچنان وجود دارد و در هنگام ورود به ماشین های حساس می تواند در عملکرد آن اختلال ایجاد کند، بنابراین توصیه می شود هنگام استفاده از خشک کن از میکرو استفاده شود. . فیلتر استفاده شده برخی از شرکت ها میکروفیلترهای اولیه و ثانویه را در داخل بدنه خشک کن نصب می کنند تا بازدهی بیشتری داشته باشند و هزینه خشک کن های تبرید را کاهش دهند.کاربردهای تبرید یا خشک کن تبریدوظیفه اصلی خشک کن تبرید حذف رطوبت از هوای فشرده با خنک کردن هوا است.خشک کن هوا بعد از کمپرسور قرار می گیرد و هوای فشرده مورد نیاز مجتمع های صنعتی را تصفیه می کند.ورود آب به سیستم های بهداشتی مانند غذا و دارو می تواند باعث فرسودگی محصولات شود، بنابراین استفاده از خشک کن های سردخانه در کاربردهایی که از هوای فشرده برای این مجتمع ها استفاده می شود ضروری است.از دیگر کاربردهای خشک کن تبرید کمپرسور می توان به موارد زیر اشاره کرد:مورد استفاده در صنایع تولید فلز.استفاده در صنایع حساس به رطوبتصنایع غذایی و داروییمراکز نقاشیابزار دقیقاجزای خشک کن تبریداجزای تشکیل دهنده کمپرسور درایر تبرید مانند تصویر بالا به شرح زیر می باشد:1. جداکننده روغن 2. کمپرسور تبرید 3. کلید فشار پایین 4. کلید فشار قوی 5. فن کندانسور 6. کندانسور 7. مخزن گیرنده 8. لوله درپوش یا شیر انبساط 9. شیر برقی 10. درگاه ورودی 11. اواپراتور 12. یخچال مبدل خشک کن 13. تخلیه خودکار 14. شیر برقی تخلیه 15. خروجی هوای خشک کنویژگی های خشک کن تبرید هوای فشرده که باید در نظر گرفته شود:عملیات سادهاز رسوب در لوله ها و شیرهای پنوماتیکی جلوگیری می کنداستفاده از مواد ضد خوردگی در ساخت مبدل های خشک کنبرای حذف مایعات متراکم شده از شیر تخلیه خودکار در پایین خشک کن استفاده کنید.استفاده از برندهای مناسب در قطعات خشک کن سردکننده هوای فشردههنگام خرید خشک کن خنک کننده هوای فشرده چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟قبل از خرید و حتی استعلام قیمت دستگاه سرد کن کمپرسوری حتما به نکات زیر توجه کنید:فشار در خط هوای فشرده باید بیشتر از حداقل فشار خشک کن باشد تا خشک کن بتواند هوا را با کمترین افت فشار عبور دهد.فشار تولید شده توسط کمپرسور نباید از فشار مجاز خشک کن بیشتر شود.دمای مجاز در کاتالوگ کمپرسور درایر نوشته شده است. دمای هوای خروجی از کمپرسور نباید بیشتر از دمای مجاز خشک کن باشد.ظرفیت و دبی هوای فشرده باید حداقل 20 درصد کمتر از ظرفیت خشک کن باشد.اندازه لوله کشی خط انتقال باید متناسب با اندازه خروجی کمپرسور و خشک کن مبرد باشد.آیا همه سیستم های هوای فشرده نیاز به خشک کن دارند؟در مراکزی که از هوای فشرده استفاده می کنند، نیاز به هوای پاک بسته به دقت کار متفاوت است. استفاده از خشک کن های هوا سرد گرچه در ابتدا باعث افزایش هزینه ها می شود، اما در نهایت می تواند با کاهش هزینه استهلاک ماشین آلات، هزینه های تولید را کاهش دهد.برای افزایش عمر خشک کن خود به این نکات توجه کنیدخشک کن را در فواصل منظم با هوای تمیز و تحت فشار تمیز کنید.لطفا تنظیمات دستگاه را با مراجعه به نمایندگی دستگاه مربوطه تغییر دهید.دمای اتاق را تا حد امکان ثابت نگه دارید.میکروفیلترهای خشک کن مبرد کمپرسور را در زمان های مناسب تعویض کنید.همیشه خروجی آب خارج از خشک کن را بررسی کنید.اندازه خنک کنندهبه طور معمول هنگام تجهیز یک واحد صنعتی ابتدا کمپرسور خریداری می شود و سپس خشک کن تبرید کمپرسور انتخاب می شود. در صورتی که حجم هوا و اندازه کمپرسور از ظرفیت خشک کن بیشتر باشد، مقدار هوای اضافی وارد خشک کن شده و علاوه بر گرم کردن مبدل خشک کن، باعث افت فشار زیادی در سیستم می شود که این امر باعث می شود که این افت فشار زیاد باشد. یک وقفه بزرگ ایجاد می کند. در فرآیند فشرده تصفیه هوا ایجاد می شود.