Adatu vārsts — kā tie darbojas

https://pars-mt.com/product-category/faucet/ Adatas vārstu izmanto, lai precīzi kontrolētu tīru gāzu vai šķidrumu plūsmas ātrumu. Kāta un virzuļa pakāpeniska regulēšana nodrošina vienmērīgu plūsmas kontroli. Šiem vārstiem parasti ir zems plūsmas ātrums un relatīvi ievērojams spiediena kritums no ieejas līdz izejai. Adatu vārstu standarta portu izmēri ir no 1/8” līdz 2” (2 līdz 12 mm). Visizplatītākais adatas vārsta pielietojums ir gāzes plūsmas kontrole, piemēram, propāna tvertnē.• Kā darbojas adatu vārstiAdatas vārsta virzulim ir konusveida gals, kas paceļas un nolaižas, griežot rokturi, lai atvērtu vai aizvērtu atveri. 2. attēlā parādīts adatas vārsta šķērsgriezuma skats, tā konstrukcija un dažādi komponenti. Rokturis (2. attēls, kas apzīmēts ar A) ir savienots ar virzuli, ko sauc par kātu (2. attēls, kas apzīmēts ar B). Kad rokturis griežas, virzulis pārvietojas uz augšu vai uz leju pa vītnēm (2. attēls, kas apzīmēts ar C). Bloķēšanas uzgrieznis (2. attēls, kas apzīmēts ar D) neļauj virzuli pilnībā atskrūvēt. Virzulim virzoties uz leju, smailais (konusveida) gals (2. attēls, kas apzīmēts ar E) saskaras ar vārsta ligzdu, lai pilnībā noslēgtu atveri (2. attēls, kas apzīmēts ar F). Bieži vien arī vārsta ligzda ir konusveida. Tas ļauj precīzi kontrolēt plūsmas ātrumu.Ir pieejamas dažādas iespējas un izmēri, lai savienotu adatas vārstu ar cauruli vai šļūteni, izmantojot ieejas un izejas porta savienojumu (2. attēls, kas apzīmēts ar G). Piemēram, vītņoti, atloki vai metināti. Motora pārsegs ir savienots ar vārsta korpusu (2. attēls, kas apzīmēts ar H), ko var izgatavot no dažādiem materiāliem, piemēram, misiņa vai nerūsējošā tērauda.Dažādu veidu adatu vārstiManuāli darbināms adatas vārsts (aprakstīts iepriekšējā sadaļā) ir visizplatītākais adatas vārsta veids. Ir divi papildu varianti:• Motorizēts adatas vārsts: šiem adatas vārstiem tiek izmantots elektrisks vai pneimatisks izpildmehānisms, lai savienotos ar virzuli un pagrieztu to. Tos var vadīt no attāluma, izmantot slēgtā cikla sistēmā un/vai uzstādīt taimeri, lai precīzi kontrolētu plūsmas ātrumu attālināti.• Leņķa adatas vārsts: šie adatvārsti pagriež plūsmu no ieplūdes par 90 grādiem, nevis plūsmas līnijā. Tiek piemērota tā pati darbības koncepcija, taču 90 grādu leņķis nodrošina labāku sistēmas integrāciju. 3. attēlā parādīts leņķa adatas vārsta piemērs.Adatu vārstu izvēleIzvēloties adatvārstu, jāņem vērā četri galvenie raksturlielumi un/vai pielietojuma prasības: materiāls, spiediens, izmērs un temperatūra.MateriālsAdatas vārsta korpusa materiāls (2. attēls, kas apzīmēts ar I) ir norādīts saskaņā ar pieteikumu. Visizplatītākie vārstu korpusa materiāli ir misiņš un nerūsējošais tērauds to ķīmiskās izturības diapazona dēļ; tomēr ir pieejami arī citi materiāli īpašiem lietojumiem.MisiņšMisiņa adatvārsti ir piemēroti hidrauliskajām sistēmām, dzeramajam ūdenim, augstas temperatūras ierīcēm un gāzes cauruļvadiem. Tie ir ideāli piemēroti neitrāliem un nekodīgiem materiāliem, un visizplatītākais ir dzeramā ūdens lietojums. Tomēr tos nedrīkst izmantot sālsūdenim (jūras ūdenim), destilētam ūdenim, skābēm vai hlorīdiem.Nerūsējošais tēraudsNerūsējošā tērauda adatvārstiem ir lieliska vispārējā ķīmiskā izturība pret gandrīz jebkuru vidi. Materiāls ir ļoti izturīgs un var izturēt augstu temperatūru un spiedienu. Tas ir piemērots agresīvām un kodīgām vidēm, piemēram, jūras ūdenim, ja vien nerūsējošais tērauds netiks pastāvīgi pakļauts sālsūdens iedarbībai, jo tas korodēs.PlastmasaPlastmasas adatu vārsti tiek izmantoti, lai precīzi regulētu tīrus un kodīgus šķidrumus. Tomēr plastmasa nevar izturēt augstu temperatūru vai spiedienu, un to parasti izmanto lietojumiem, kas ir zemāki par 60 grādiem pēc Celsija.SpiediensIzpratne par pielietojuma prasībām attiecībā uz spiedienu sistēmā ir svarīga, lai izvēlētos pareizo adatvārstu. Izturīgie adatvārsti var izturēt spiedienu līdz 4000 līdz 5000 psi (275 līdz 413 bāriem) 100° Fārenheita (38°C) temperatūrā. Ja nepieciešams augstāks spiediens, piemēram, augstspiediena hidrauliskajām iekārtām, ir pieejami augstas veiktspējas vārsti, kas spēj izturēt līdz pat 10000 psi (689 bar) spiedienu pie 100°Fārenheita (38°Celsija). Vakuuma adatas dizains var izturēt zemu spiedienu.Porta un atveres izmērsAdatu vārsti ir pieejami plašā portu un atveru izmēru klāstā. Savienojuma portiem var būt vīrišķie vai sievišķīgie gali. Parasti izmantotie vītņu standarti ir NPT (National American Pipe Thread), BSP (British Standard Pipe) vai metriskā (ISO standarti). Visbiežāk izmantotie adatu vārsti ir no 2 līdz 12 mm vai 1/8” līdz 2”. Pareiza pieslēgvietas izmēra un atveres izmēra nodrošināšana nodrošina efektīvu plūsmu un sistēmas darbību ar mazāku nodiluma un/vai noplūdes iespēju.TemperatūraAdatu vārsti ir piemēroti lietošanai augstā vai zemā temperatūrā. Atbilstoši norādiet vārsta korpusu un blīvējuma/blīvējuma materiālu, īpaši ekstremālām temperatūrām, lai nodrošinātu, ka tas var izturēt prasības. Divi visizplatītākie blīvēšanas materiāli ir PTFE (teflons) temperatūras diapazonam no -65° Fārenheita līdz 450° Fārenheita (-54° C)