طریقه نصب فیلتر شنی

طریقه نصب فیلتر شنی ? کاربرد فیلتر شن و ماسه:در استخرهای شنا ، نیروگاه ها و ... برای تصفیه آب و جدا کردن ذرات محلولاز فیلتر شنی برای تصفیه آب دانه درشت ، هم از نظر جسمی و هم به عنوان فیلتر آب ، برای تصفیه آب ورودی استخر و همچنین در مکانهایی که آب رودخانه یا دریاچه دیگ را تغذیه می کند ، استفاده می شود. .همچنین در استخرها بعد از مدتی چربی و ذرات اضافی بدن انسان (مو ، پوست و ...) و ذرات اضافی از محیط وارد آب استخر می شود.آب پاکسازان. فیلتر شن و ماسه با استفاده از تصفیه فیزیکی ، عبور آب از سیلیس در چندین مرحله و سپس عبور آب تصفیه شده از منافذ ، قابل استفاده مجدد است.از فیلتر شنی در سیستم های تصفیه آب شهری نیز استفاده می شود.طریقه نصب فیلتر شنینصب فیلتر شن و ماسه:برای نصب دستگاه ، موارد زیر را انجام دهید:ابتدا یک زیرساخت مناسب و مناسب برای دستگاه ایجاد کنید.دستگاه را در مکان مشخص شده تراز کنید.پس از مکان یابی دستگاه ، ما مواد بستر (که می تواند سیلیس و آنتراسیت باشد) را درون نوار نقاله می ریزیم. سپس دریچه ورودی را محکم ببندید و لوله ورودی و خروجی دستگاه را نصب کنید.نحوه راه اندازی فیلتر شنی:پس از نصب دستگاه برای راه اندازی ، موارد زیر را انجام دهید:مایع کلر را به صورت زیر آماده کنید و آن را از طریق دریچه ورودی در فیلتر (روی بستر) بریزید. 15 گرم (70٪) پودر کلر را در 10 حجم آب به ازای هر متر مکعب حجم مخزن حل کرده و در مخزن بریزید.تهویه: برای اینکه فیلتر بهتر کار کند ، باید تهویه شود. برای این کار دریچه های 1 و 3 را باز کنید و بقیه را ببندید تا آب از پایین به مخزن وارد شود و هوا را در وسط بستر به سمت بالا هدایت کند و باعث تخلیه هوا در بستر شود.سپس ، دوباره تهویه کنید تا کلر موجود در فیلتر تمیز شود.عملکرد عادی: دریچه شماره 1 و سوپاپ شماره 3 و دریچه های شماره 2 و 4 را ببندید.طریقه نصب فیلتر شنیزمان شستشوی فیلتر شنی:برای تعیین زمان شستشو ، بر اساس تجربه ، می توان از تفاوت فشار سنجها بر روی ورودی و خروجی واشر استفاده کرد.مطالب بیشتر :دانه بندی فیلتر شنیفیلتر شنی دستیفیلتر شنی دیگ بخارفیلتر شنی دست سازفیلتر شنی دستگاه roشستشوی فیلتر شنی:بسته به مقدار ماده معلق در آب و جریان ورودی ، بستر دستگاه پس از مدتی اشباع می شود. در این موارد ، اپراتور باید به شرح زیر عمل کند:همه سوپاپ ها را ببندیدشستشوی اولیه فیلتر: دریچه های باز یک و سهشستشوی ثانویه فیلتر: باز شدن دریچه های شماره دو و پنج)عملکرد فیلتر منظم: دریچه دوم و چهارم را باز کنیدنگهداری فیلتر شن و ماسه:حداقل دمای نصب برای دستگاه باید بیش از 4 درجه سانتیگراد باشد.به شستشو و تجدید تخت واشر توجه کنید.در حین حمل و نقل دستگاه اقدامات احتیاطی کامل و لازم را انجام دهید.به اطلاعات فنی دستگاه مانند فشار و دبی توجه کنید.بسته شدن سریع دریچه قطع پس از خروج از دستگاه ممکن است به دستگاه آسیب برساند. بنابراین من جلوی این را گرفتم.از سخت شدن بیش از حد لوله ها و اتصالات خودداری کنید.سوپاپ چند منظوره را به طور مداوم بررسی و نگهداری کنید.هنگام نصب دستگاه ، اطمینان حاصل کنید که پایه ها کاملاً روی زمین قرار گرفته اند. تا از فرو رفتن آنها در زمین جلوگیری کرده و در نتیجه لوله های ورودی و خروجی را تحت فشار قرار دهید.محصور بودن در تشک دستگاه باعث از بین رفتن ذرات تخت می شود. بنابراین ، هنگام راه اندازی دستگاه ، توجه ویژه ای به دریچه هوا داشته باشید.اگر فیلتر بیش از سه روز در تابستان بدون تخلیه باقی بماند ، لازم است قبل از ورود فیلتر به مدار ، آن را بشویید.آب پاکسازان. اگر به دلیل کمبود آب کافی امکان شستشو وجود ندارد ، ابتدا باید فیلتر را قبل از ورود به مدار از آب خالی کرده و مجدداً با آب پر کنید. و فیلتر را به مدت سه دقیقه یا بیشتر بشویید دستگاه را در داخل نصب و نگهداری کنیدکاربرد فیلتر شنی:در استخر ها،نیروگاه ها و … برای تصفیه ی آب ها و جدا سازی ذرات محلولفیلتر شنی برای تصفیه ی آب های که دارای ذرات درشت می باشد، به صورت فیزیکی و به صورت فیلتر کردن آب، برای تصفیه ی آب ورودی استخر ها و همچنین در مكان هايي که آب رودخانه یا دریاچه تغذيه كننده ي بويلر است، استفاده می شود.همچنین در استخر ها پس از مدتی چربی و ذرات اضافی از بدن انسان (مو،پوست و…) و ذرات اضافی از محیط وارد آب استخر می شوند. فیلتر شنی مسولیت دارد تا با تصفیه کردن این آب به صورت فیزیکی و عبور دادن آب از روی سیلیس در چندین مرحله و سپس عبور آب تصفیه شده از نازل ها به بیرون ، این آب را قابل استفاده ی مجدد کند.از فیلتر شنی در سیستم های تصفیه آب شهری هم استفاده می شود.طریقه نصب فیلتر شنینصب فیلتر شنی:جهت نصب دستگاه به شرح زیر عمل کنید:ابتدا زیرسازی محکم و مناسبی برای دستگاه تهیه نمایید.دستگاه را در مکان مذکور بطور تراز قرار دهید.بعد از تعیین جای دستگاه مواد بستر( که می‌تواند سیلیس و انتراسیت باشد) را در داخل تانکر می‌ریزیم. آنگاه دریچه ورودی را محکم می‌بندیم، سپس لوله ورودی و خروجی آب را به دستگاه نصب می‌کنیم.طریقه راه اندازی فیلتر شنی :بعداز نصب دستگاه جهت را اندازی آن، به شرح زیر عمل کنید:مایع کلر را به طریقه زیر تهیه و از طریق دریچه ورودی به داخل فیلتر(بر روی بستر) می‌ریزیم. به ازاء هر مترمکعب از حجم تانکر 15 گرم پودر کلر (70%) را در آبی به حجم 10 حل می‌نماییم و در داخل تانکر می‌ریزیم.هواگیری :جهت کار کرد بهتر فیلتر باید آن را هواگیری نمود. برای اینکار شیرهای شماره 1و3 را باز نموده و مابقی را می‌بندیم تا آب از مسیر پائین وارد مخزن شود و هوای موجود در میان بستر را به طرف بالا هدایت نماید و سبب تخلیه هوای بستر گردد.سپس هواگیری رادوباره ادامه می‌دهیم تا کلر موجود در فیلتر تمیز گردد.کارکرد عادی: شیر شماره 1 و سپس شیر شماره 3 را می‌بندیم و شیرهای شماره 2 و4 را به ترتیب باز می‌کنیم.زمان شستشوی فیلتر شنی:جهت معین کردن زمان شستشو، می‌توان بر حسب تجربه از اختلاف فشار سنجهای موجود بر روی ورودی و خروجی دستگاه استفاده نمودشستشوی فیلتر شنی:بر حسب مقدار مواد معلق موجود در آب و دبی ورودی، بعد از مدتی بستر دستگاه اشباع می‌گردد. در این موارد اپراتور دستگاه به شیوه زیر عمل نماید:بستن کلیه شیرهاشستشوی اولیه فیلتر: باز کردن شیرهای یک و سهشستشوی ثانویه فیلتر: باز کردن شیرهای دو و پنج)کارکرد عادی فیلتر: باز کردن شیرهای دو و چهارنگهداری فیلتر شنی:حداقل دمای محل نصب و نگهداری دستگاه باید بیشتر از 4 درجه سانتیگراد باشد.به شستشو و احیاء بستر دستگاه توجه لازم گردد.در طی حمل و نقل دستگاه احتیاط کامل و لازم صورت بگیرد.به اطلاعات فنی دستگاه مثل فشار و دبی کار توجه شود.بستن سریع شیر فلکه بعد از خروجی دستگاه می‌تواند باعث صدمه زدن به دستگاه گردد. لذا از این کار جلوگیری به عمل آوردید.از سفت نمودن بیش از حد لوله و اتصالات دستگاه خودداری نمایید.بطور مستمر شیر چندکاره را کنترل و سرویس نمایید.هنگام نصب دستگاه توجه داشته باشید که محل قرار گرفتن پایه‌ها بر روی زمین محکم باشد. تا از فرو رفتن آنها در زمین و در نتیجه فشار بر روی لوله‌های ورودی و خروجی جلوگیری به عمل آید.حبس هوا در بستر دستگاه سبب اتلاف ذرات بستر می‌گردد. لذا به تخلیه هوا در هنگام راه‌اندازی دستگاه توجه خاصی نمایید.در صورتیکه فیلتر در ایام تابستان بیش از سه روزبدون تخلیه آب باقی بماند، لازم است قبل از ورود فیلتر به مدار، شستشوی آن مورد توجه قرار گیرد.آب پاکسازان. اگر به خاطر عدم وجود آب کافی امکان شستشو نباشد، در آن صورت لازم است که فیلتر قبل از ورود به مدار ابتدا از آب خالی گردیده دوباره از آب پر گردد. و به مدت سه دقیقه یا بیشتر شستشوی فیلتر صورت بگیرد.دستگاه را مکانی سرپوشیده نصب و نگهداری نمایید.مطالب مرتبط :فیلتر شنی در تصفیه فاضلاب- طریقه نصب فیلتر شنی فلزی- طرز کار فیلتر شنی استخر -طریقه نصب فیلتر شنی استخر