សន្ទះម្ជុល - របៀបដែលពួកគេធ្វើការ

សន្ទះ​ម្ជុល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​អត្រា​លំហូរ​នៃ​ឧស្ម័ន​ស្អាត ឬ​វត្ថុរាវ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។ ការលៃតម្រូវបន្តិចម្តង ៗ នៃដើមនិងផ្លុំធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងលំហូររលូន។ សន្ទះបិទបើកទាំងនេះជាទូទៅមានអត្រាលំហូរទាប និងការធ្លាក់ចុះសម្ពាធគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីច្រកចូលទៅព្រី។ ទំហំច្រកស្តង់ដារសម្រាប់សន្ទះម្ជុលមានចាប់ពី 1/8 "ទៅ 2" (2 ទៅ 12 មម) ។ កម្មវិធីទូទៅបំផុតនៃសន្ទះម្ជុលគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរឧស្ម័នដូចជា propane នៅក្នុងធុង។• របៀបដែលសន្ទះម្ជុលដំណើរការសន្ទះបិទបើករបស់ម្ជុលមានចុងស្តើងដែលលើក និងចុះក្រោមជាមួយនឹងការបង្វិលនៃចំណុចទាញដើម្បីបើក ឬបិទច្រកចូល។ រូបភាពទី 2 បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្នែកឆ្លងកាត់នៃសន្ទះម្ជុល ការរចនារបស់វា និងសមាសធាតុផ្សេងៗ។ ចំណុចទាញ (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក A) ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប្រដាប់ផ្លុំ ហៅថា ដើម (រូបភាពទី 2 ដាក់ស្លាក B) ។ នៅពេលដែលចំណុចទាញបង្វិល ផ្លុំឡើងលើ ឬចុះក្រោមតាមខ្សែ (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក C)។ គ្រាប់ចាក់សោរ (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក D) ការពារផ្លុំពីការដកវីសទាំងស្រុង។ នៅពេលដែលឧបករណ៍បំលែងចុះក្រោម ចុងចង្អុល (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក E) មកប៉ះនឹងសន្ទះបិទបើក ដើម្បីបិទមាត់ទ្វារឱ្យពេញលេញ (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក F) ។ ជារឿយៗកៅអីសន្ទះបិទបើកក៏ត្រូវបានបិទផងដែរ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យអត្រាលំហូរត្រឹមត្រូវ។មានជម្រើស និងទំហំផ្សេងៗសម្រាប់ភ្ជាប់សន្ទះម្ជុលទៅនឹងបំពង់ ឬទុយោ តាមរយៈការភ្ជាប់ច្រក (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក G) នៅលើការបញ្ចូល និងទិន្នផល។ ឧទាហរណ៏, threaded, flanged, ឬ welded ។ គម្របត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងលំនៅដ្ឋានសន្ទះបិទបើក (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក H) ដែលអាចធ្វើពីវត្ថុធាតុផ្សេងៗដូចជាលង្ហិន ឬដែកអ៊ីណុក។ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃសន្ទះម្ជុលសន្ទះម្ជុលដែលដំណើរការដោយដៃ (បានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកមុន) គឺជាប្រភេទសន្ទះម្ជុលទូទៅបំផុត។ វ៉ារ្យ៉ង់បន្ថែមពីរគឺ៖• សន្ទះម្ជុលម៉ូទ័រ៖ សន្ទះម្ជុលទាំងនេះប្រើឧបករណ៍ជំរុញចរន្តអគ្គិសនី ឬខ្យល់ ដើម្បីភ្ជាប់ និងបើកផ្លុង។ ទាំងនេះអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបិទជិត និង/ឬដាក់នៅលើកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដើម្បីគ្រប់គ្រងអត្រាលំហូរពីចម្ងាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។• Angle needle valve: សន្ទះម្ជុលទាំងនេះបង្វែរលំហូរចេញពីច្រកចូលដោយ 90 ដឺក្រេ ជំនួសឱ្យលំហូរក្នុងបន្ទាត់។ គំនិតប្រតិបត្តិការដូចគ្នាត្រូវបានអនុវត្ត ប៉ុន្តែមុំ 90 ដឺក្រេអនុញ្ញាតឱ្យមានការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកាន់តែប្រសើរឡើង។ រូបភាពទី 3 បង្ហាញឧទាហរណ៍នៃសន្ទះម្ជុលមុំ។ការជ្រើសរើសសន្ទះម្ជុលនៅពេលជ្រើសរើសសន្ទះម្ជុល លក្ខណៈសំខាន់ៗចំនួនបួន និង/ឬតម្រូវការកម្មវិធីត្រូវតែយកមកពិចារណា៖ សម្ភារៈ សម្ពាធ ទំហំ និងសីតុណ្ហភាព។សម្ភារៈសម្ភារៈលំនៅដ្ឋានសន្ទះម្ជុល (រូបភាពទី 2 ដែលមានស្លាក I) ត្រូវបានបញ្ជាក់យោងទៅតាមកម្មវិធី។ សមា្ភារៈផ្ទះសន្ទះទូទៅបំផុតគឺលង្ហិននិងដែកអ៊ីណុកដោយសារតែជួរនៃភាពធន់ទ្រាំគីមីរបស់ពួកគេ; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏មានសម្ភារៈផ្សេងទៀតសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសផងដែរ។លង្ហិនសន្ទះម្ជុលលង្ហិនគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទឹកផឹក កម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន។ ពួកវាល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអព្យាក្រឹត និងមិនច្រេះ ជាមួយនឹងការអនុវត្តទូទៅបំផុតសម្រាប់កម្មវិធីទឹកផឹក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាមិនគួរប្រើសម្រាប់ទឹកប្រៃ (ទឹកប្រៃ) ទឹកចម្រោះ អាស៊ីត ឬក្លរីតឡើយ។ដែកអ៊ីណុកសន្ទះម្ជុលដែកអ៊ីណុកមានភាពធន់ទ្រាំនឹងសារធាតុគីមីយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់។ សម្ភារៈប្រើប្រាស់បានយូរណាស់ ហើយអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធខ្ពស់។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឈ្លានពាន និងច្រេះដូចជាទឹកសមុទ្រ លុះត្រាតែដែកអ៊ីណុកនឹងបន្តប៉ះពាល់នឹងទឹកប្រៃព្រោះវានឹងរលួយ។ផ្លាស្ទិចសន្ទះម្ជុលផ្លាស្ទិចត្រូវបានប្រើដើម្បីកែតម្រូវសារធាតុរាវសុទ្ធ និងច្រេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផ្លាស្ទិចមិនអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាព ឬសម្ពាធខ្ពស់បានទេ ហើយជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីក្រោម 60 អង្សារសេ។សម្ពាធការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការកម្មវិធីសម្រាប់សម្ពាធនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការជ្រើសរើសសន្ទះម្ជុលត្រឹមត្រូវ។ សន្ទះម្ជុលដ៏រឹងមាំអាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធរហូតដល់ 4,000 ទៅ 5,000 psi (275 ដល់ 413 bar) នៅ 100° Fahrenheit (38°Celcius)។ នៅពេលដែលសម្ពាធខ្ពស់ត្រូវបានទាមទារ ដូចជាសម្រាប់កម្មវិធីធារាសាស្ត្រដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ វ៉ាល់ដែលដំណើរការខ្ពស់អាចរកបានដែលអាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធរហូតដល់ 10000 psi (689 bar) នៅ 100°Fahrenheit (38°Celcius)។ ការរចនាម្ជុលបូមធូលីអាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធទាប។ទំហំច្រក និងច្រកសន្ទះម្ជុលមាននៅក្នុងជួរដ៏ធំទូលាយនៃច្រក និងទំហំច្រកចូល។ ច្រកតភ្ជាប់អាចមានចុងប្រុសឬស្រី។ ស្តង់ដារខ្សែស្រឡាយដែលប្រើជាទូទៅគឺ NPT (National American Pipe Thread), BSP (British Standard Pipe) ឬម៉ែត្រ (ស្តង់ដារ ISO)។ សន្ទះម្ជុលដែលប្រើជាទូទៅបំផុតមានចាប់ពី 2 ទៅ 12 មម ឬ 1/8" ទៅ 2"។ ការធានានូវទំហំច្រកត្រឹមត្រូវ និងទំហំច្រកចេញចូល ធានានូវលំហូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធ ជាមួយនឹងឱកាសនៃការពាក់ និង/ឬលេចធ្លាយតិចជាងមុន។សីតុណ្ហភាពសន្ទះម្ជុលគឺសមរម្យសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬទាប។ បញ្ជាក់លំនៅដ្ឋានសន្ទះបិទបើក និងសម្ភារៈវេចខ្ចប់/ផ្សាភ្ជាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសសម្រាប់សីតុណ្ហភាពខ្លាំង ដើម្បីធានាថាវាអាចទប់ទល់នឹងតម្រូវការ។ សម្ភារៈផ្សាភ្ជាប់ទូទៅបំផុតពីរគឺ PTFE (Teflon) សម្រាប់ជួរសីតុណ្ហភាពពី -65 ° Fahrenheit ដល់ 450 ° Fahrenheit (-54 ° Celcius)