رفع عیب پکیج

متداول‌ترین مشکلات پکیج جهت تعمیرات:همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، پکیج‌های دیواری اجزای مختلفی دارند. به همین خاطر ممکن است گاهی اوقات باگذشت زمان مشکلاتی برای پکیج پیش بیایید؛ و یا در عملکرد اجزای مختلف آن اختلالی به وجود آید.ازجمله مشکلات متداول پکیج‌های دیواری موارد زیر می‌باشد:روشن نشدن سیستم پکیج دیواریروشن-خاموش گردیدن پکیج به‌طور پی‌درپی و مداومبه بیرون دوده زدن از لوله‌های پکیج دیواری.نشت آب به بیرون از لوله‌های پکیج دیواری.کاهش فشار آب گرم پکیج دیواری.گرم نشدن رادیاتور و یا شوفاژهاگرم نشدن آب گرم مصرفی پکیج یا آب مدار گرمایش رادیاتورهاچکه کردن آب از رادیاتورهاو غیره…«هر نوع مشکلی که در انواع پکیج‌های دیواری مشاهده کردید. با ما تماس بگیرید. تا سریعاً تعمیر کار پکیج دیواری متخصص به محل شما اعزام نماییم.»رفع عیوب عمومی پکیجدر بسیاری از موارد با این ویدیو مشکلتون رفع میشه.قبل از هر اقدامی جهت تعمیرات پکیج ابتدا طبق این ویدیو عمل کنید. چنانچه مشکل همچنان پابرجا بود، به بالای صفحه قسمت گام دوم مراجعه کنید.4 مورد اصلی کارکرد پکیج رو بررسی میکنیم:آب:در مدار شوفاژ باید به مقدار کافی اب توسط شیر پرکن پرکرده باشیم. ( غلط مصطلح هواگیری)در واقع ابتدا بار پکیج رو چک کنید که از 1 بار بالاتر باشد. یک عقربه فشار یا دیجیتال این مورد رو نمایش میده. این فشار بین 1 تا 1.5 بار مطلوب است.نمیدونید چطور این کار انجام میشه؟ در ویدیوی بالا کاملا در مورد همین موضوع توضیح داده شده.اگر شیر پرکن رو باز کردید دیدید دستگاه بارگیری نمیشه،روی این قسمت کلیک کنید و عیب شماره 8 را مطالعه کنیدبرق :گاهی برق توی پریزی که پکیج به ان متصل است به دلیل خرابی پریز وجود ندارد. با یک پریز دیگر امتحان کنید.دو شاخه رو برعکس بزنید.برد بعضی از پکیجها به گونه ای هستش که ورودی فاز و نول بهشون اهمیت داره.گاز:شیر گاز زیرپکیج بازه؟ شیر اصلی ساختمان بازه؟ شاید، کمی هوا داخل لوله گاز باشه ، بنابراین با چند بار ریست کردن مشکل حل میشه.اکسیژن: بعد ازمدتی کارکردن فن ضعیف میشه.نمیتونه محصولات احتراق رو خوب بیرون بکشه واکسیژن کافی جهت سوختن برسونه.دراین مورد دو عدد دریچه پلاستیکی بالای دستگاه پکیج، و فلنچ را باز کنید.تعمیر پکیج بر اساس کد خطاقدم اول:ابتدا کد خطا را از روی دستگاه پکیج خود بخوانید. مثلا 406080 دستگاه ایران رادیاتورقدم دوم:توضیح کد خطا (که معمولا یک‌ جمله است) رو پیدا کنید.چطور؟با استفاده از یک اپلیکیشن بسیار سبک یا دفترچه راهنمای پکیج پیدا کنید. برای دانلود دفترچه راهنمای پکیج و اپلیکیشن ان کلیک کنیدمثلا کدخطای 406080 توی توضیحش نوشته:فن کار میکند اما پرشر هنوز باز است.قدم سوم:توضیح خطا رو از جدول زیر پیدا کن روش کلیک کن ویدیوی مخصوص رفع همون عیب رو ببین. پکیج خودت رو تعمیر کن.ما برای مدل ایران رادیاتور این کار را ساده تر کردیم میتونید وارد لینک زیر بشیدتعمیر پکیج ایران رادیاتور بر اساس کد های خطاجدول توضیحات کد خطابا کلیک بر روی هر توضیح خطا میتونید ویدیوی مخصوص رفع عیب هرکدام را ببینیدتوضیح کد خطا1-عدم تشکیل یا تشخیص شعله(عیب یابی یون حین کار)(وجود اشکال در روشن شدن مشعل)2-باز شدن پرشر سوییچ اب (پرشر سوییچ اب در وضعیت قطع میباشد ) کمبود اب در مدار گرمایش )(اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار)3-افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه یا( 95درجه)4-باز شدن ترموستات ایمنی 105 یا 110 درجه (کلید حرارتی)5-پرشر هوا باز است (در وضعیت قطع میباشد) اما فن کار میکند6-پرشر سوییچ هوا بسته است ( در وضعیت وصل است) در حالیکه فن خاموش است( وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن406070 ایرن رادیاتور یا e507-ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای شوفاژ معمولی است8-ترمیستور (سنسور)(ntc) مدار شوفاژ اشکال دارد( اتصال کوتاه دارد) 9-ترمیستور (سنسور) (ntc) مدار شوفاژ اشکال دارد( مدار ان باز است)(ntc شوفاژ ارتباط با برد قطع شده)10-ترمیستور (سنسور) (ntc) ابگرم مصرفی اشکال دارد ( اتصال کوتاه است)(اتصال کوتاه شدن سنسورابگرم مصرفی)11-ترمیستور( سنسور) (ntc) ابگرم مصرفی اشکال دارد قطع است ( مدار ان باز است)12-عدم گردش اب در مدار گرمایش خرابی یا گیرپاچ پمپ گرفتگی مبدل و مسیر13-اشکال در پرشر دود، مجموعه فن (تا 10 دقیقه)تعمیرات پکیج در تهران