نحوه سرویس کردن پکیج دیواری

بیشترین استراتژی تعمیر و نگهداری برای سیستم پکبج دیواری!پس از یک فصل گرما، می خواهید اطمینان حاصل کنید که پکیج دیواری برای مدت طولانی در بهترین حالت خود قرار دارد؟ نگاهی به نگهداری و تعمیرات بیندازید! امیدوارم مفید باشم!در چه شرایطی نیاز به نگهداری/نگهداری پکبج دیواری است؟با افزایش طول عمر، رسوبات کربن تولید شده در اثر احتراق در دمای بالا، تجمع گرد و غبار وارد شده توسط هوا در پکبج دیواری و همچنین عواملی مانند رسوب، گل و لای و میکروارگانیسم‌های موجود در سیستم آبراهه را تحت تأثیر قرار خواهند داد. تبادل حرارتی و مکانیکی قطعات متحرک اثر نامطلوبی دارند که باعث کاهش عمر مفید پکیج و افزایش میزان خرابی می شود. بنابراین، برای اینکه پکیج دیواری در شرایط کاری مناسب و کارآمد و اقتصادی کار کند، لازم است به طور منظم از تجهیزات نگهداری شود. در این مقاله که یکی از مباحث آموزش تعمیرات پکیج می باشد نحوه سرویس کردن پکیج دیواری را به شما آموزش میدهیم.با توجه به مدل های مختلف پکیج دیواری که توسط کاربران مختلف انتخاب می شوند، کیفیت آب، کیفیت گاز و کیفیت هوا در مناطق مختلف نیز متفاوت است و چرخه تعمیر و نگهداری نیز متفاوت است. در شرایط عادی، در اینجا توصیه می شود:1. چه استفاده شود چه نشود، پکیج دیواری باید سالی یک بار بررسی شود.2. تعمیر و نگهداری قطعات مربوط به احتراق و دود اگزوز پکیج دیواری را در هر فصل گرمایش کامل انجام دهید.3. قسمت های بهداشتی و آب گرم مربوط به پکیج دیواری را هر 2 سال یکبار تمیز و نگهداری کنید.4. هر 3 سال استفاده، اجزای گرمایش پکیج دیواری و کل سیستم گرمایش تمیز و نگهداری می شود.در بازرسی روزانه پکیج به چه جنبه هایی باید توجه کرد؟1. تغییر فشار سیستم گرمایش را بررسی کنید، توجه کنید که آیا مقدار نشانگر "فشار سنج" در پانل عملیات در محدوده نرمال است یا خیر.2. نمودار ساختار بویلر دیواری3. بررسی کنید که آیا لوله های هوا، لوله های آب و اتصالات لوله محکم و آب بندی شده اند یا خیر.4. چک کنید که آیا پکیج دیواری نشتی دارد، نشتی دارد، آیا خط لوله گازرسانی عادی و سالم است، آیا قدیمی است، ترک دارد و به تعویض منظم لوله لاستیکی توجه کنید.5. در حین استفاده، بررسی کنید که آیا شعله طبیعی است و آیا لوله اگزوز خاموش، آسیب دیده یا مسدود شده است.6. بررسی کنید که آیا سیم برق شل، در معرض یا نشتی است یا خیر، و بررسی کنید که آیا کلید محافظ در برابر نشتی طبیعی است یا خیر.7. در هنگام گرمایش، از آنجایی که پکیج دیواری تحت کنترل تمام اتوماتیک است، لازم است شرایط کار پکیج دیواری مانند شرایط احتراق، تغییرات فشار آب گرمایش، تغییرات دما و صدا را به طور مکرر بررسی کنید.روش نگهداری و بهره برداری از پکیج دیواری8. تعمیر و نگهداری قطعات اگزوز احتراق9. تمیز کردن مشعل و نازل10. ناخالصی های فن بالای مشعل و مبدل حرارتی اصلی پس از جدا شدن در کف پکیج رسوب می کند. هنگامی که بر روی سطح مشعل قرار می گیرد، تا حدی سوراخ آتش سوزی مشعل را مسدود می کند و راندمان احتراق را کاهش می دهد. بنابراین لازم است برای جلوگیری از گرفتگی سطح مشعل و ناخالصی های داخل نازل به طور مرتب تمیز شود تا از احتراق طبیعی اطمینان حاصل شود.11. روش: از یک برس نرم برای تمیز کردن کربن سطح مشعل استفاده کنید. همچنین می توانید مشعل را زیر شیر آب قرار دهید تا آن را تمیز کنید. مشعل را برای چند دقیقه بگذارید، آب آن را تخلیه کرده و دوباره داخل پکیج قرار دهید.12. (2) تمیز کردن الکترود احتراق13. کربن سطح را تمیز کنید، ببینید آیا عایق سطح آسیب دیده است یا خیر، و فاصله تخلیه را روی 3 میلی متر تا 3.5 میلی متر تنظیم کنید.14. روش: از کاغذ سنباده برای صیقل دادن سطح الکترود احتراق برای تمیز کردن رسوبات کربن استفاده کنید (توجه داشته باشید که زاویه و شکاف الکترود احتراق را نمی توان به دلخواه تنظیم کرد).15. (3) تمیز کردن و تعمیر و تعمیر دودکش16. ناخالصی های موجود در هوا و گازهای دودکش، پنهان شدن حشرات و حیوانات کوچک و غیره ممکن است دودکش را مسدود کند. علاوه بر این، وزش باد شدید، ارتعاشات عملیاتی و دلایل پکیجر یا اتصالات شل و قطع شده دودکش بر روی احتراق و اگزوز معمولی پکیج دیواری تأثیر می گذارد. باید تمیز و تعمیر شود. درست شد.17. روش: گیره اتصال دودکش را شل کنید، دودکش را بردارید، دودکش را با آب بشویید، دودکش را چند دقیقه در حالت عمودی قرار دهید تا آب تخلیه شود و بررسی کنید که آیا حلقه لاستیکی درزگیر در محل اتصال دودکش سالم است یا خیر. قبل از نصب مجدد، کمی گریس روی حلقه دودکش بمالید، زانویی دودکش و لوله مستقیم را به نوبه خود وصل کنید و گیره را ثابت کنید.18. (4) فشار گاز ثانویه بعد از شیر را بررسی کنید19. هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود که فشار ثانویه همیشه نزدیک به مقدار تنظیم شده حفظ می شود و از توان خروجی نامی پکیج اطمینان حاصل می شود.20. 2 تمیز کردن و نگهداری مبدل حرارتی21. در حین استفاده، به دلیل ناخالصی‌های موجود در هوا، ناخالصی‌های موجود در گاز یا احتراق ناکافی، محصولات احتراق با رطوبت موجود در گاز دودکش پکیج دیواری مخلوط می‌شوند و ناخالصی‌های جامد به‌ویژه در دمای پایین (گرمایش از کف) ایجاد می‌کنند. ) سیستم گرمایش ناخالصی های جامد بیشتری را تشکیل می دهد. همچنین ناخالصی هایی از بالای مبدل اصلی، فن پراکنده روی سطح مبدل حرارتی وجود دارد که با افزایش زمان استفاده به تدریج تجمع می یابد و بر روی خروجی دود و راندمان تبادل حرارتی تأثیر می گذارد و باعث می شود پکیج دیواری در نرخی در حدود 5 درصد در سال. راندمان تبادل حرارت کاهش می یابد و مبدل حرارتی را خورده می کند، بنابراین قسمت بیرونی مبدل حرارتی باید به طور منظم تمیز شود.22. روش: از برس مسی برای حذف رسوبات کربن و ناخالصی های سطح بیرونی مبدل حرارتی اصلی استفاده کنید تا نفوذپذیری هوا و راندمان تبادل حرارت مبدل حرارتی بهبود یابد.23. 3 تمیز کردن فن و ونتوری24. در طول استفاده از پکیج، فن باید به طور مداوم گاز خروجی را خارج کند و هوا را از بیرون وارد کند. هوای کافی شرط لازم برای اطمینان از عملکرد کارآمد پکیج است. با افزایش آلودگی هوا، ذرات جامد موجود در هوا در هنگام ورود هوا توسط فن به پوسته فن و سطح تیغه فن در داخل فن می چسبند و به تجمع و غلیظ شدن ادامه می دهند.25. گرد و غبار روی سطح پوسته فن بر اثر اتلاف حرارت فن تأثیر می گذارد و باعث خرابی می شود. تجمع گرد و غبار همچنین بار فن را افزایش می دهد و در نتیجه فشار هوا کافی نیست و باعث خرابی فشار هوا می شود. همچنین باعث می شود پروانه نامتعادل کار کند، سایش یاتاقان را تشدید کرده و باعث ایجاد صدا در انتظار بزرگ می شود.26. علاوه بر این، گرد و غبار و ناخالصی های ایجاد شده در اثر احتراق، سوراخ اندازه گیری فشار لوله ونتوری را مسدود می کند، بر اختلاف فشار اندازه گیری شده توسط سوئیچ فشار باد تأثیر می گذارد یا باعث می شود پکیج دیواری به درستی کار نکند.27. روش: صدای دویدن فن را بررسی کنید، از یک برس برای تمیز کردن گرد و غبار روی شفت فن استفاده کنید. هرگز از روان کننده برای روغن کاری شفت فن استفاده نکنید، در غیر این صورت به بلبرینگ فن آسیب می رساند.28. 4 سنسور دمای گرمایش29. به منظور تشخیص بهتر و دقیق دمای آب گرمایش پکیج، برخی از بویلرها از سنسورهای تعبیه شده استفاده می کنند. پروب اندازه گیری دمای سنسور در اعماق مبدل حرارتی قرار دارد. هنگامی که در مناطقی با مقیاس زیاد استفاده می شود، ترازو به سطح پروب سنسور می چسبد، که باعث می شود سنسور اندازه گیری کند. خطای دمایی بزرگ باعث دمای آب حمام ناپایدار و محافظت مکرر در دمای بالا می شود.30. روش کار: سطح سنسور دما را با مواد نرم پاک و تمیز کنید. مراقب باشید که پوشش روی سطح سنسور آسیب نبیند (زمانی که سطح سنسور پوسته پوسته می شود، نمی توان از سنباده برای سنباده زدن استفاده کرد). از یک مولتی متر برای بررسی نرمال بودن مقدار مقاومت استفاده کنید (مقدار مقاومت اندازه گیری شده 10 هزار در 25 درجه است) اروپا).31. 5 بای پس خودکار را تمیز کنید32. از گیر کردن اجسام خارجی و حرکت غیرقابل انعطاف جلوگیری کنید.33. روش: از یک برس نرم برای تمیز کردن سطح فنر، تمیز کردن سطح هسته شیر بای پس و تمیز کردن سطح بدنه شیر بای پس استفاده کنید.34. 6 مخزن انبساط35. اگر فشار مخزن انبساط خیلی کم باشد، باعث کاهش مکرر فشار و پر کردن آب می شود. اگر فشار کمتر از 1 بار باشد، باید تا 1 بار باد شود.36. روش: شلنگ اتصال را در پایین مخزن انبساط شل کنید و به طور طبیعی آب باقیمانده در مخزن انبساط را خالی کنید. از فشار سنج برای بررسی فشار کیسه هوای مخزن انبساط استفاده کنید. اگر فشار مخزن انبساط کافی نیست، برای تکمیل فشار، یک پمپ هوا را با فشار سنج وصل کنید. پس از رسیدن فشار به 1 بار توقف کنید.37. 7 پمپ آب38. اطمینان حاصل کنید که پمپ آب می تواند در هر دنده به طور معمول بدون گیر کردن یا سر و صدای غیر عادی کار کند.39. روش: از یک سوزن تیز برای تمیز کردن ذرات بزرگ ناخالصی که ممکن است در شیار راهنمای تیغه پمپ وجود داشته باشد، استفاده کنید. از یک برس نرم برای تمیز کردن رسوب روی پروانه پمپ استفاده کنید. از یک برس نرم برای تمیز کردن رسوب در محفظه پمپ استفاده کنید.40. 8 خط لوله گرمایش و تمیز کردن انتهایی41. پس از استفاده از سیستم گرمایش به مدت 3 یا 5 سال، یا زمانی که کاربر به طور محسوسی احساس کرد که اثر گرمایش بدتر شده است و هزینه گاز پکیج دیواری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، لازم است خط لوله گرمایش و پایان.42. روش کار: برای از بین بردن ناخالصی ها و کثیفی های چسبیده به دیواره لوله، به طور مکرر با دستگاه تمیز کننده با مایع تمیز کننده مخصوص گردش کنید و در نهایت آن را با آب تمیز بشویید تا ظرفیت دفع گرما بازیابی شود و مصرف انرژی کاهش یابد.43. روش فوق روش معمول عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم گرمایش پکیج دیواری است. تعمیر و نگهداری خوب نه تنها می تواند راندمان تبادل حرارتی سیستم را بهبود بخشد، هزینه استفاده را کاهش دهد، بلکه میزان خرابی را کاهش دهد، ایمنی را بهبود بخشد و عمر مفید تجهیزات را افزایش دهد. برای کل سیستم گرمایش پکیج دیواری بسیار ضروری و مفید است. همچنین پیشنهاد می‌شود که عملیات فوق با راهنمایی متخصصان انجام شود، زیرا علاوه بر نظافت لازم، آزمایش‌های حرفه‌ای در مورد عملکرد ایمنی و سایر جنبه‌ها نیز برای اطمینان از استفاده بی‌خطر، ایمن و راحت مورد نیاز است. منبع