علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج

کم بودن سطح آب در دیگ بخارمعمولا سیستم دیگ بخار به شکلی طراحی شده که مقدر آبی که مخزن را پر می کند به میزان نصف حجم مخزن است و فشار مخزن بین 12 تا 15 psi می باشد. اگر میزان آب و فشار کمتر از حد معمول باشد باید شیر آب را تا جایی که فشار به 12 برسد، باز کنید.رسوب گرفتن دیگ بخارپس از چند سال به دلیل سختی آب و انباشه شدن مواد معدنی موجود در آن دیگ بخار دچار رسوب می شود. برای رسوب زدایی دیگ بخار از مواد شیمیایی استفاده می کنند. با جرم گیری دیگ میزان گرمای آب افزایش می یابد زیر لایه رسوبات مانع از رسیدن گرمای مناسب بوده و همچنین از خرابی لوله ها کاهش می یابد.با در نظر گرفتن معیارهایی که توسط کارخانه تولید کننده تعیین شده می توان به زمان مناسب به رسوب زدایی دیگ بخار پی ببرید و این کار را به متخصص بسپارید.عدم وجود برق در دیگ بخاردر بعضی مواقع به دلایل مختلفی از جمله خاطر نوسانات برق، فیوز کوره اصطلاحا پریده و برق دیگ بخار قطع می شود. برای برطرف کردن این مشکل باید وضعیت فیوز را بررسی کنید.قطع شدن جریان آب ورودی به دیگ بخارگاهی اوقات با قطع شدن گاز بویلر، آب دیگر به مخزن بخار نمی رسد. یکی دیگر از عیب هایی که در موتورخانه به وجود می آید نبود آب است. برای برطرف کردن مشکل قطع شدن آب باید شیر آبی را که به بویلر متصل است چک کنید و اگر بسته بود آن را باز کنید. و در صورت قطع بودن کل آب ساختمان منتظر شوید تا آب وصل شود.چرا پکیج روشن میشود ولی آب گرم نمیشوددر واقع بیشتر مواقع همین موضوع مورد سوال هست.در مورد این موضوع ویدئو هم در همین صفحه موجوده مهمترین چیز خرابی شیر برقی است.در واقع شیر برقی مسیر به سمت رادیاتور ها را میبنده، و به سمت آب مصرفی هدایت میکنه.وقتی این شیر خراب باشه آب به سمت گرم شدن مبدل ثانویه برای آب گرم مصرفی هدایت نمی شه.پمپ سیرکوله آب گرم مصرفی خاموش یا خراب شده استپمپ سیرکوله آب گرم مصرفی وظیفه دارد آب گرم را از داخل دیگ یا بویلر موتورخانه به داخل منابع آب گرم ( منبع کویل دار یا منبع دو جداره) به جریان در آورد. در صورتی که پمپ سیرکوله آب مصرفی خاموش شود، آب گرم نمی شود.نحوه رفع مشکل: پمپ سیرکوله آب گرم مصرفی را در موتورخانه پیدا کنید و از روشن بودن آن اطمینان حاصل کنید. در صورت خاموش بودن، آن را روشن کرده و در صورتی که بوی سوختگی دارد و یا خراب شده است می بایست آن را تعمیر کنید.همچنین از باز بودن شیرهای قبل و بعد پمپ اطمینان حاصل نمایید.(توصیه می شود در صورتی که نسبت به سیستم موتورخانه آشنایی ندارید، هیچ کدام از شیر ها را باز یا بسته نکنید)منبع شما رسوب گرفته استرسوب یکی از عواملی است که باعث گرم نشدن آب مصرفی ساختمان می شود.نکته: در صورتی که مشکل سیستم شما رسوب باشد، آب به صورت ناگهانی سرد نمی شود، بلکه به مرور زمان متوجه می شوید که سیستم همانند گذشته آب را گرم نمی کند و آب ولرم است. بنا براین اگر آب به صورت ناگهانی کاملا سرد شود، مشکل از رسوب نیست.علت گرم نشدن آب مصرفی پکیجبه عنوان مثال جهت عیب یابی و پیدا کردن :· علت روشن نشدن آبگرم پکیج· علت گرم نشدن منبع دوجداره پکیج ایران رادیاتور· گرم نشدن آب پکیج ایران رادیاتور· پکیج روشن می‌شود ولی آب گرم نمی‌شوداجزای تشکیل دهنده موتورخانه ها:1.سیستم های گرم کننده آب (بویلر ها یا همان دیگ های آب گرم یا بخار داغ) با مشعل گاز سوز2.دستگاه های سرد کننده آب (چیلرها)3.نصب و راه اندازی برج خنک کن در فضایی آزاد از محیط ساختمان4.سیستم های تولید کننده آب گرم برای شست وشو و آشامیدن: مخزن های دو جداره و کویل دار5.استفاده از دستگاه هایی برای گرفتن املاح سخت آب:فیلتر شنی و سختی گیر6.منبع های انبساط7.پمپ های سیرکولاسیون برای آب گرم و سرد8.لوله ها و کلکتورها توزیع کننده های اصلی آب تولید شده توسط موتورخانه ها9.استفاده از فن کویل و مبدل های حرارتی برای انتقال گرما