کنترل بیولوژیکی و شستوشو فیلتر ممبران ها

کنترل بیولوژیکیتوفیق در کاهش توسعه فعالیت بیولوژیکی موجود در یک سامانه فیلتر ممبرانی، امری مهم است. معروفیت المان های غشایی با فیلم نازک پلی آمید، آن را به صورت کلیدی در مقابل ناکارایی المان ها که تحمل غلظت های میکروب کش کلر را ندارند، ساخته است. دستیابی به حداکثر عمر ممبران صنعتی پلی آمیدی، به معنای زدودن قسمت عمده کلر دستی است. نتایج فولینگ زیاد به دلیل فعالیت بیولوژیکی در قسمت بالا دستی یا مستقیما در المان های غشا خواهد بود.طبیعت فولینگ بیولوژیکیتوسعه فعالیتبیولوژیکی در یک منبع آب، تابعی از غلظت مواد آلی به کار رفته جهت غذای ریز اندامگان و زیر اندامگان خاص موجود، اکسیژن حل شده موجود و دمای آب خواهد بود. هنگامی که ممبران های RO در منبع آب گرم فعالیت نماید که مملوء از آلودگی های آلی و باکتری باشند، فولینگ زیاد بیولوژیکی ظرف چند ساعت رخ خواهد داد. در این حالات، شست و شوی ناکافی یا بهداشتی سازی ممبران صنعتی؛ می تواند موجب گرفتگی کانال های جریان شده در نتیجه کارایی فیلتر ممبران را دچار فرسایش نموده و نیاز احتمالی جایگزینی المان های غشایی را مطرح می سازد.فولینگ اگر بیش از اندازه نباشد، تغییر کاری برخی از فعالیت های بیولوژیکی خیلی مشکل است. باکتری های آهن و باکتری های تشکیل دهنده لجن، نیاز به دسته روش های شست و شوی زیاد جهت زدودن موفق آن ها خواهد داشت. پلی ساکارید های بیرون آمده ، با تشکیل زیست توده رسیده بالادستی؛ می تواند کاملا بی اثر باشد. انحلال ساختار شبه پلاستیک آن ها با استفاده از شست و شوی شیمیایی که بی اثر باشد.باکتری هاریز اندامگان تک سلولی اند که چه به صورت دسته های عمر گیاهی و چه در دسته های حیوانی خوب جور نمی شوند. آن ها دارای دیواره های سلولی اند، اما بر خلاف گیاهان ، فاقد هسته اند. آن ها دارای ناحیه تحت عنوان نوکلوئیدند که شامل یک نژاد تکی دی اکسی ریبونو کلئیک اسید هستند. این قسمتی از ماده ژنتیکی باکتری است. باکتری معمولا با طولی به 1 میکرون هستند به صورت میله ای می باشنددستورالعمل شست و شوی شیمیایی RO1. تانک را با آب محصول RO پر کنید2. تا حد امکان آب داخل سیستم RO را تخلیه کنید.3. محلول شیمایی براساس دستور العمل سازنده غشا تهیه می شود. جهت حل کردن کمل ماده شیمیایی در اب از یک همزن استفاده شود و یا اینکه با استفاده از یک پمپ، محلول موجود در داخل تانک به گردش آید.4. در صورت امکان ، محلول ، گرم شود تا شست وشو بهتر انجام گیرد. بر طبق نظر سازنده ممبران صنعتی دمای محلول نباید بیش از 105 F باشد.5. شیر آب دورریز را کاملا باز کنید تا در طی شست و شو ، فشار سیستم به حداقل برسد. ممبران تصفیه آب به تدریج با محلول شیمیایی پر شود. تا زمان مشاهده محلول شیمیایی در محل تخلیه آب دورریز، آب دورریز یا آب محصول را ازسیستم تخلیه کنید.6. چرخش محلول را در جهت طبیعی جریان اب خوراک در داخل فیلتر ممبران ادامه دهید به طوری که محلول از مسیر اب محصول را از سیستم تخلیه کنید.7. عمل چرخش محلول را حداقل تا 30 دقیقه ادامه دهید. جهت تاثیر بهتر محلول شیمیایی می توان چرخش محلول را برای مدت زمان بیشتری در سیستم ادامه داد.8. محلول شیمیایی را تخلیه کنید. تانک را با استفاده از آب ممبران تصفیه آب پر کرده ، پمپ را استارت کنید و المنتها را با فشار کم شست وشو دهید تا مابقی محلول از سیستم خارج شود. این کار را تا زمانی ادامه دهید که آب خارج شده از سیستم ، کاملا فاقد محلول شست و شوی شیمیایی باشد.9. قبل از استارت مجدد سیستم RO، شیرآب دور ریز را به حالت اولیه برگردانید . پس از استارت فیلتر ممبران تا زمانی مه هدایت الکتریکی آب محصول به کمتر از حد نجاز نرسیده باشد، این آب باید به خارج از سیستم تخلیه شود.ضدعفونی کردن ممبران صنعتیممبران تصفیه آب که در آن ها بایوساید به طور پیوسته به اب خوراک RO تزریق نمی شود، در معرض فعاللیت بیولوژیکی قرار خواهند گرفت . در بعضی موارد ، PH بالای محلول شیمیایی، موجب ضئ عفونی شدن سیستم در طی شست وشوی شیمیایی می شود. در سایر موارد ، فعالیت بیولوژیکی بیش از آن است که توسط محلول شیمیایی ضدعفونی شود.اگر تعداد باکتری ها در فیلتر ممبران تا نزدیکی صفر کاهش نیافته باشد، باکتری های مهاجر در سیستم وجود دارند و به محض تخلیه محلول ضد عفونی ومحلول شست و ش شیمیایی از سیستم ، باکتری ها شروع به تکثیر می کنند. این کار موجب گرفتگی بیولوژیکی مجدد در سیستم می شود که به سرعت اتفاق می افتد.ثابت شده است که ضدعفونی کردن سیستم باید قبل از اینکه باکتری ها مجددا به سیستم مهاجرت نمایند به مدت طولانی ادامه یابد. در یک المنت تمیز که در معرض گرفتگی بیولوژیکی قرار دارد، باکتری های آب خوراک در یافتن محل مناسب جهت چسبیدن به یک دیگر مشکل خواهند داشت. این به هم چسبیدن باید قبل از تکثیر انجام شود. متاسفانخ ، در سیستم هایی که باکتری های زیادی به طور ثابت در آب خوراک وجود دارند، ضدعفونی کردن ناپیوسته موجب کندی در سرعت کاهش باکتری های سیستم می شود.بایوسایدی که برای ضدعفونی کردن ناپیوسته مورد استفاده قرار می گیرد، باید با ممبران های المنت و ساختمان مواد سیستم سازگاری داشته باشد. غالبا برای ضدعفونی کردن ممبران صنعتی سلولز استات محلول 10PPM هیپوکلریت سدیم مورد استفاده قرار می گیرد.برای ضدعفونی ممبران RO لایه نازک پلی امید، محلول 400 PPMاسید پر استیک مورد استفاده قرار می گیرد. المنت های نو از جنس ممبران تصفیه آب پلی امید باید چند روز قبل از استفاده از محلول اسید پراستیک در سرویس قرار گیرند تا از واکنش اسید پراستیک با آمین آزاد که بعضی اوقات در غشای نو وجود دارد، جلوگیری شود.از محلول 0.5 %فرمالدئید می توان باری ضدعقونی کردن ممبران سلولز استات یا پلی امید استفاده کرد. المنت غشا باید قبل از استفاده از فرمالدئید تمیز شود. فرمالئید قابل سفت شدن است و تمیز کاری گرفتگی بیولوژیکی از سیستم را مشکل تر می سازد. همانند استفاده از اسید پر استیک قبل از استفاده از فرمالدئید، آمین آزاد باید به وسیله شست وشو با آب از غشای پلی آمید، شست وشو شود. (فرمالدئید ها سرطان زاد است و استفاده از آن مجاز نیست)محلول شست و شو باید به مدت کافی در سیستم چرخش کند تا ضدعفونی شدن انجام گیرد. حداقل این زمان، 30 دقیقه است . فرمالئید و کلر آزاد به زمان تماس بیشتری نیاز دارند.کلر آزاد ، اسید پر استیک ، یا محلول های فرمالدئید هم در فشار پایین و هم در فشار بالا قابل چرخش در سیستم هستند، زیرا در تمام محدوده فشارکاری ممبران صنعتی ، قابلیت نفوذ از آن را دارا می باشند. در مورد ساید محلول های ضدعفونی کننده چنانچه در اثر کار در فشار معمولی ، محلول توسط ممبران دورریز شود ممکن است لازم باشد محلول با فشار پایین تر در سیستم چرخش نماید.در صورتی که غلظت بایوساید در سیستم به طور دائم مشاهده نشود، سیستم پیش تصفیه باید ضدعفونی شود. اگرر بایوسایدی که مورد استفاده قرار می گیرد با ممبران پایین دست RO ساز باشد، شرایط ایدآل خواهد بود. اگر جز این باشد باید با دقت خاصی بایوساید از سیستم پیش تصفیه کاملا شسته و خارج سود. برای انجام این کار باید قبل از اینکه RO در سرویس قرار گیرد، تست های دقیقی انجام گیرد.