درب ضد حریق و انواع آن

مقدمهدراین مقاله میخواهیم شما را با انواع درب های مقاوم در برابر حریق آشنا کنیم تا با آگاهی بیشتری نسبت به خرید این در ها اقدام کنید . همانطور که میدانید در ها قسمتی از اجزای جدانشدنی هر ساختمانی می باشند که وظایف متعددی دارند مثل جدا کردن فضاهای داخلی از یکدیگر و امکان ارتباط فضاهای داخلی و خارجی ،عایق حرارتی و صوتی، ایمنی و امنیت و…. در همین راستا سازمان آتش نشانی تهران اقدام به تدوین راهنمای خرید در های مقاوم در برابر حریق نموده است به منظور حفاظت از جان و مال افراد در مقابل حریق و حوادث گوناگون که امری ضروری است.چرا باید درب مقاوم در برابر حریق نصب کنیم؟درب های مقاوم در برابر حریق از چهار چوب و یراق آلاتی ساخته شده اند که در برابر آتش مقاوم بوده و با جداسازی فضاهای ساختمان از یکدیگر به صورت دودبند مانع از گسترش حریق و محصولات ناشی از آن می شود در نتیجه تاثیر به سزایی در بالا بردن ایمنی افراد آن ساختمان به هنگام حریق و تسهیل در امر فرار آن ها و همچنین باعث کاهش خسارات وارده میشود.درب های مقاوم در برابر حریق بهتر است در چه محل هایی نصب شود؟به طور کلی در تمام مکان هایی که احتمال وقوع آتش سوزی و گسترش آتش در آن ها وجود دارد و ایمنی آن ها حائز اهمیت است نصب در های مقاوم در برابر حریق ضروری است مثل: دوربندی مجتمع های مسکونی و تجاری ، ادارات، ورزشگاها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، راهروهای ارتباطی بیمارستان ها ، سالن های همایش ، فرودگاه ها ، لابی آسانسور ها اتاق تاسیسات و موتورخونه ،اتاق پمپ آتش نشانی ، انبار هاو….جنس درب های مقاوم در برابر حریق :ساختار بیرونی در های مقاوم در برابر حریق از آهن یا فولاد بوده و ساختار درونی آن ها میتواند از جنس پشم سنگ ، شبکه مشبک هانی کامب،صفحه پر لایت،صفحه پلی استایرن ، صفحه فیبر سرامیک و فوم پلی اورتان باشد .درب های مقاوم در برابر حریق به چه صورتی نصب میشوند و چقدر در مقابل حریق مقاومند؟این درها بصورت تک لنگه ، دو لنگه و لولالیی یا کشویی متناسب با محل قرارگیری کاربرد دارند.زمان مقاومت این درها باهم متفاوت است . مقاومت یک در مقاوم در برابر حریق میتواند از 20 دقیقه تا 240 دقیقه یا حتی بیشتر متغیر باشددرب های مقاوم در برابر حریق از چه اجزایی ساخته شده اند؟به طور کلی در های مقاوم در برابر حریق از سه جزء اصلی ساخته شده اند که عمده تفاوت این در ها با در های معمولی در این سه جزء می باشد که عبارتند از : خود بسته شو ، خودکار بسته شو ، دستگیره آنتی پنیکخود بسته شو : خود بسته شو به معنی بسته بودن در، در حالت عادی و بسته شدن در بعد از عبور افراد می باشد که برای اطمینان از انجام این عمل ، در به یک وسیله مکانیکی مجهز میشود. که احتمالا این در هارا در گذرگاه های خروج یا دور بند پلکان ها مشاهده کرده اید.خودکار بسته شو: این جزء در هنگام آتش سوزی در برابر بعضی از محصولات حریق واکنش نشان داده و به صورت خودکار و بدون دخالت انسان فعال میشود باعث بسته شدن در میشود.دستگیره آنتی پنیک: دستگیره آنتی پنیک روی تمامی در های مقاوم در برابر حریق نصب می باشد که باتوجه به محل نصب در انواع مختلفی ساخته میشود .ساختار این دستگیره به گونه ای است که موجب تسهیل و تسریع در فرار افراد در هنگام حریق میشود.اما میتوان به دستگیره و قفل ، لولا و اتصالات ، چارچوب ،نوار پف شونده و لنگه اشاره کرد به عنوان سایز اجزای درهای مقاوم در برابر حریقمقاومت تمامی اجزای نام برده در آزمایشگاه مورد بررسی قرار میگرد و باید به حد استاندارد برسند و به مقدار قابل قبولی در برابر حریق مقاوت داشته باشند.نوار پف شونده: این نوار در هنگام حریق پف کرده و مانع از انتقال دود و محصولات ناشی از حریق از فضایی به فضای دیگر میشود.از کجا درهای مقاوم در برابر حریق را تهیه کنیم؟شرکت های تولید کننده درهای مقاوم در برابر حریق پس از ثبت در خواست فروش و عرضه خود در سامانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، پس از یک دوره بررسی و تحقیق توسط سازمان آتش نشانی از شرکت مذکور و پس از تایید صلاحیت ؛ سازمان آتش نشانی آن شرکت را در لیست شرکت های ارائه دهنده تجهیزات درهای مقاوم در برابر حریق در سایت سازمان درج میکنددر نتیجه اشخاص میتوانند با مراجعه به آدرس سایت اینترنتی شرکت های تامین و تولید کننده در های مقاوم در برابر حریق ، درهای مورد نظر خود را تهیه نموده و برای اطمینان از اصالت خرید خود ، از گواهی اصالت کالای خود به صورت آنلاین استعلام بگیرند.و اشخاص نباید به تبلیغات سو در فضای مجازی ، سایت ها و افرادی که شرایط فوق را ندارند اعتماد کنند و جدا خودداری نمایند و مسئولیت عدم رعایت این موارد به عهده ذینفعان می باشد.نکاتی در مورد در های مقاوم در برابر حریق :روی در یا روی قاب آن شکاف یا سوراخ نباشدعدم وجود شیشه و یا ترک خوردگی پنجره های شیشه ای در درهای دارای دریچه دید مجاز نمیباشدتمامی یراق آالات می بایست بدون زنگ زدگی و یا آسیب ظاهری بوده در حالت فعالیت به راحتی عمل نمایدخوردگی،زنگ زدگی ،تو رفتگی ،تاب خوردگی و شکستگی در درهای مقاوم در برابر حریق مجاز نمی باشددر هنگام نصب نوار دودبند زیر کار باید کاملا تمیز بوده تا چسب نواری به صورت صحیح نصب شود . نوار دودبند باید در لبه و گوشه ها بصورت فارسی بر نصب شود.(نوار دودبند نباید بسوزد و شعله ور شود)به منظور فرار متصرفین ،به هنگام نصب در ها جهت بازشو و فاصله گردش آن ها (عدم کاهش راه خروج و…)لحاظ شود.سیستم یراق آلات شامل خودبسته شو و یا خودکار بسته شو، فاصله وتعداد لوله ها از یک دیگر ، قفل و دستگیره (پنیک بار) با توجه به گزارش نمونه آزمایشگاهی نصب شودعلائم و تابلو راهنما به درستی بر روی در نصب شودپلاک های تایید شده از سوی آزمایشگاه بر روی چارچوب و لنگه در نصب شودتمامی درها (تولید داخل یا خارج) باید دارای پلاک مورد تایید مرکز تحقیقات ،راه ،مسکن و شهرسازی باشند با مراجعه به سایت شرکت تولید و تامین کننده در ها میتوان با وارد نمودن کد رهگیری در نرم افزار مربوطه از صحت خرید خود اطمینان حاصل کردچارچوب در ها باید در مرحله سفت کاری توسط سه شاخک به اندازه حدود 25 سانتی متر از هر طرف داخل دیوار نصب شود .علاوه بر این امر پشت چارچوب ها می بایست بوسیله مصالح بطور کامل پر شودبه منظور ارائه گواهی اصالت کالا در های مقاوم در برابر حریق به سازمان تمامی مفاد مندرج در گواهی نامه مذکور می بایست به صورت تایپ شده تکمیل و به مهر و امضاء شرکت،مهندس فنی شرکت مذکور و مالک پروژه برسدنکات تعمیر و نگهداری در های مقاوم در برابر حریق:برای نظافت در ها بهتراست از دستمال و آب گرم استفاده شودبه هیچ عنوان از رنگ ، اسپری های رنگی و یا روکش های چوبی ،pvc و….استفاده نشوددرها نباید با پرده ،آویز و تزئینات و یا با آینه یا سایر موارد منعکس کننده پوشیده شونددر صورت نیاز به رگلاژ و یا هر تعمیر دیگر بهتراست از شرکت خریداری شده کمک گرفتبه هیچ عنوان نباید هیچ وسیله ای مانع بسته شدن در شود این امر باعث فرسوگی و کشیدگی فنر در سیستم خود بسته شو می شود.