فیلتر شنی عمودی

فیلتر شنی عمودی چیست و چگونه کار می کند؟ https://abpaksazan.com/projects/double-ro-water-purifier/ در تصفیه آب ، فیلتر شن یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین دستگاه ها است. اساس این فیلترها از طبیعت الهام گرفته شده است. در طبیعت ، آب با عبور از لایه های مختلف خاک تصفیه می شود که در نهایت توسط انسان به صورت چشمه یا چاه برداشت می شود. در فیلترهای شنی عمودی ، آب از بستر فیلتر عبور می کند که معمولاً از سیلیس (شن) ساخته می شود و ذرات آن در سوراخ های بستر معلق می ماند و آب تصفیه شده از پایین فیلتر جمع می شود. شرکت آب پاکسازان فیلتر شنی TSS https://abpaksazan.com/projects/double-ro-water-purifier/فیلتر شنی عمودیبدنه فلزی صاف و تحت فشار استوانه ای است و لایه ای از شن را در بر می گیرد. آبی که باید فیلتر شود وارد قسمت بالای فیلتر شده و از لایه فیلتر عبور کرده و سپس در پایین فیلتر جمع شده و مصرف می شود. تجمع ذرات معلق در بستر فیلتر با عبور از فیلتر افت فشار آب را افزایش می دهد. هنگامی که افت فشار بیش از حد زیاد است ، فیلتر از مسیر درمان خارج شده و شستشو می شود. برای شستشوی فیلتر ، جریان آب برعکس می شود تا آلوده ها با انبساط بستر از بین بروند.در صورت زیاد بودن کدورت و مواد معلق ، توصیه می شود قبل از فیلتر شدن شن ، آلاینده های آب در حوضه های مناسب ته نشین و ته نشین شوند. سپس سرریز آب برای این حوضچه ها باید از فیلتر شن عبور کند.مطالب بیشتر :فیلتر شنی تحت فشارفیلتر شنی تندفیلتر شنی تصفیه آبجدول فیلتر شنیمحاسبه فیلتر شنی جکوزیلازم به ذکر است که فیلتراسیون در فیلترهای شنی عمودی فقط یک فرآیند فیزیکی است و فقط به دلیل وجود مواد جامد معلق (SS) در آب می تواند کدورت را از بین ببرد. پس از مدت زمان مشخصی از فیلتر ، فیلترهای شنی باید دوباره شسته شوند تا عبور آب از فیلتر معکوس شود و ماده معلق خارج شده در فیلتر از بستر شسته شده و بستر برای استفاده مجدد آماده است. این فرآیند معمولاً به صورت دستی یا اتوماتیک با توجه به تعریف زمان یا تعریف فشار دیفرانسیل (محرک) به صورت خودکار انجام می شود. اگر به جای یک نوع بستر از دو یا چند نوع بستر استفاده شود ، به عنوان مثال مخلوطی از سیلیس و آنتراژیت یا سیلیس ، آنتراسیت و گارنت ، نشان داده می شود به ترتیب به این فیلترها به عنوان فیلتر دو رسانه و فیلتر چندرسانه ای مراجعه کنید.برنامه های فیلتر شنیپیش تصفیه واحدهای تکمیلی تصفیه آب مانند آب آشامیدنی ، برج خنک کننده آب ، نیروگاه ها و ...تصفیه آب خام ، چاه یا منبع رودخانهتصفیه آب استخر ماهیطرح فیلتر شنیهنگام طراحی فیلترهای شنی ، بسیاری از پارامترها مانند اندازه گلوله بستر ، دمای آب ، اندازه ذرات در آب ، تخلخل لایه ، سرعت جریان آب و سرعت جریان خطی جریان باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این عوامل هیدرولیکی ، برای طراحی ضخامت بدنه فیلتر ، میزان عمق جوشکاری و اندازه منهول ها ، فشار فیلتر و شرایط کار نیز باید در نظر گرفته شود. طراحی فرآیند فیلتر شن و ماسه در شرکت آب پاکسازان براساس تجربیات بدست آمده از پروژه های مختلف و همچنین کتاب Degremont (چاپ هفتم) و طراحی مکانیکی فیلترها براساس کد ASME بخش VIII Div.1 است.- لازم به ذکر است که فشار بیش از حد استاندارد (معمولاً 8 اتمسفر) باعث پدیده مجاری در فیلتر می شود.طرح فیلتر شن و فیلتر چند لایه یک مجموعه کامل است. به این معنی که اندازه ورودی و خروجی لوله های فیلتر شنی ، کیفیت و دانه بندی سیلیس در فیلترهای شن و ماسه ، نازل های پخش کننده آب و نازل های فیلتر شنی در مجموعه آب ، مقدار هوای مورد نیاز برای شستشوی مجدد در فیلتر شنی با سرعت خطی باید طراحی ، محاسبه و بارگیری لایه فیلتر شن و غیره با دقت انجام شود تا فیلتر شنی در حذف مواد معلق ، کاهش کدورت و حتی از بین بردن تخمهای انگلی و نماتدها از آب یا فاضلاب آلوده ، کارایی خوبی دارد. . در این راستا ، استفاده از طرح فیلتر شن و استانداردهای طراحی فیلتر شن و ماسه که در کتابهای معتبر تصفیه آب و تصفیه فاضلاب مانند کتاب Degremont Book ، Water Works توسط سید قاسم (برنامه ریزی ، طراحی و بهره برداری از کارهای آب) ذکر شده است ، کتابی که می تواند طراحی و مدیریت کلی تأسیسات تصفیه آب باشد. توسط Susumo Kawamura (طراحی و بهره برداری یکپارچه از تاسیسات تصفیه آب) و کتابی درباره استفاده مجدد از آب توسط Mutakaf و Edi (استفاده مجدد از آب: مسائل ، فن آوری ها و کاربردها) بسیار مفید است.بدنه فیلتر شن و ساخت و سازهر فیلتر فشار شامل: یک مخزن استوانه ای فولادی با پایه دانه ای و مجهز به یک مجموعه داخلی است. آب وارد شده از بالا به قاعده فیلتر وارد می شود و پس از عبور از بستر فیلتر ، به پایین منتقل می شود و توسط سیستم جمع آوری آب داخلی خالص به خط مصرف انتقال می یابد.در صورت لزوم ، با استفاده از چرخه معکوس فوق ، می توان لایه فیلتر شن و ماسه را از مواد جامد معلق تمیز کرد.فیلترهای فشار در مقایسه با فیلترهای ثقلی ظرفیت های مشابه ارزان تر و مقرون به صرفه ترند.همچنین ،آب پاکسازان فیلترهای شنی تحت فشار عمودی به دلیل برخورد فیزیکی که در تمام جهات ارتفاع آنها انجام می شود ، از فیلترهای شن و ماسه فشار افقی برتری دارند.فیلترهای شنی عمودی به صورت عمودی نصب می شوند و معمولاً حداکثر قطر آنها 4 متر و ارتفاع آنها چند متر است ، از جمله مزایای این فیلترها سهولت حمل و نقل ، اندازه کوچک و استفاده در تصفیه خانه های کوچک است.فیلتر شنی عمودیبسته به استفاده از فیلترهای شنی تحت فشار ، از لایه فیلتر می توان برای اهداف مختلف بهداشتی و صنعتی استفاده کرد:1- بستر سیلیس:برای از بین بردن کدورت و ذرات معلق ، از آب استفاده می شود و سیلیس مورد استفاده از نوع طبیعی با خلوص بیش از 98٪ است و در دانه بندی سریال و به عنوان لایه در فیلترهای شنی استفاده می شود و اندازه آن معمولاً بین 0.5 تا 10 میلی متر محدود می شود. بودن.2- کربن فعال بستر (کربن فعال):برای از بین بردن طعم ، بوی بد ، رنگ ، جذب فنل ، کلر محلول و مشتقات مشابه ، بستر روی لایه ای از سیلیس در پایین تشکیل می شود و اندازه دانه مطلوب بین 0.8 تا 1 میلی متر است.3- بستر اکسید کننده:برای اکسیداسیون آهن ، منگنز استفاده می شود و رسوب این ترکیبات بر روی بستر و ظرفیت اکسیداسیون اشباع شده بستر با استفاده مداوم از منگنز پتاسیم جایگزین می شود.4- بستر را خنثی کنید:به منظور تنظیم PH آب اسیدی ، مواد خاصی تشکیل شده و یک بستر معادل تشکیل می شود و آب اسیدی وارد آن می شود. این بستر دی اکسید کربن را که باعث کاهش pH آب می شود ، به کربنات کلسیم تبدیل می کند و خواص خورنده آب را از بین می برد.5- لایه پودر فسیل:به طور کلی برای تصفیه و تصفیه آب استخر شنا استفاده می شود و حوضه فیلتر از پودر فسیل دیاتومیت از طریق فیلترهای پارچه ساخته می شود.مطالب مرتبط :فیلتر شنی جکوزی - عکس فیلتر شنی - عملکرد فیلتر شنی - فیلتر شنی فشاری - فیلتر شنی فاضلاب