مبدل استخر و آشنایی با آن

مبدل استخر یکی از اجزای مهم در استخرهای تفریحی، پزشکی، غواصی و حتی جکوزی است.وظیفه مبدل حرارتی استخر تنظیم دمای استخر است. به این ترتیب با ایجاد جریان بین منطقه آب گرم و سرد، دمای آب کل استخر را متعادل می کند.مبدل حرارتی استخر چیست؟به طور کلی مبدل های حرارتی دارای دو مدار گردش سیال هستند که در یک مدار آب تولید شده توسط تجهیزات تولید و در مدار دیگر آب گرم مورد نیاز اعم از آب استخر، آب گرم مصرفی و ... را به گردش در می آورند.مبدل های حرارتی استخر معمولاً شامل مبدل های حرارتی پوسته و لوله (آب دیگ در سمت پوسته و آب استخر در سمت لوله)، مبدل های حرارتی صفحه ای و مبدل های حرارتی دو لوله ای هستند.به طور کلی مبدل های حرارتی را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:مبدل حرارتی پوسته و لولهاین مبدل ها از یک پوسته استوانه ای و یک سیم پیچ مسی تشکیل شده اند که معمولاً یک سیم پیچ مسیر گردش سیال ثانویه (سیال گرمایشی) و پوسته عبور سیال اولیه (سیال گرمایشی) است.مبدل حرارتی شناورمبدل های حرارتی شناور نیز در انواع صفحه ای، لوله ای، لوله ای پیوسته تولید می شوند.ساختار این مبدل ها به گونه ای است که در سیال گرمایشی غوطه ور می شوند.در این نوع مبدل، سیم پیچ محل گردش سیال اولیه است.مبدل حرارتی لولهاین نوع مبدل از دو لوله متحدالمرکز روی هم تشکیل شده است که سیالات گرمایشی یا گرمایشی در یکی از این لوله ها به گردش در می آیند.در استخرها با صلاحدید طراح می توان از انواع مبدل های حرارتی به صورت سری یا موازی برای تامین ظرفیت حرارتی مورد نیاز در قسمت های مختلف مجموعه استفاده کرد.مبدل حرارتی وان داغ مشابه مبدل استخر است. بنابراین می توانید از مبدل حرارتی برای جکوزی و استخر استفاده کنید.یک مبدل استخر نصب کنیدمعمولاً تکنسین فنی وظیفه نصب مبدل حرارتی استخر را بر عهده دارد. این محصول قابلیت نصب عمودی و افقی را دارد.توصیه می شود برای نصب مبدل از براکت های روی محصول استفاده کنید تا مبدل را روی دیوار، کف یا سقف ثابت کنید تا مبدل در وضعیت ایستا قرار گیرد تا از آسیب احتمالی در اثر ضربه ناگهانی جلوگیری شود.مبدل باید همیشه طبق الگوی معکوس نصب شود.مبدل های حرارتی پوسته و لوله باید در پایین دست پمپ استخر و تجهیزات فیلتراسیون نصب شوند.پمپ استخر باید توسط ترموستات کنترل شود و لوله ها باید دمای آب را قبل از روشن کردن مبدل تنظیم کنند.نحوه نصب مبدل استخرمبدل را در حداکثر فشار 6 بار در دمای بین 5 تا 200 درجه سانتیگراد قرار دهید.دستگاه را پشت سیستم کلرزنی قرار دهید.دریچه ها را به آرامی باز کنید تا به تدریج فشار افزایش یابد.ابتدا اجازه دهید مایع سرد وارد مبدل شود.به تدریج مایع داغ را وارد سیستم کنید.تمام اتصالات را از نظر نشتی بررسی کنید.محاسبه مبدل حرارتی استخرمحاسبه ظرفیت حرارتی مورد نیاز برای مبدل حرارتی استخر شامل سه مرحله است:مرحله 1: ظرفیت حرارتی مورد نیاز برای پیش گرم کردن آب استخر (راه اندازی اولیه استخر): در این مرحله مقدار ظرفیت گرمایی مورد نیاز برای گرم کردن اولیه آب استخر و رساندن دمای آب سرد (قبل از روشن کردن استخر) به دمای مورد نظر می باشد. کاری برای انجام آن پیدا کردم: (Q1)مرحله 2: همچنین باید میزان تلفات حرارتی از آب استخر به هوای اطراف و مقدار ظرفیت گرمایی مورد نیاز برای غلبه بر این تلفات حرارتی را محاسبه کنیم.پس از یافتن میزان اتلاف حرارت از سطح آب استخر به محیط اطراف از جدول بالا، آن را در مقدار مساحت استخر بر حسب تلفات حرارتی از سطح استخر ضرب می کنیم (که باید با دیگ و استخر جبران شود. ). مبدل حرارتی). (Q2)جدول فوق بر اساس سرعت باد بین 5 تا 8 کیلومتر بر ساعت است. برای استخرهای سرپوشیده یا استخرهای نظامی مجهز به سایبان، مقادیر داده شده در جدول باید با ضریب 0.75 در محاسبه وارد شود. اما برای سرعت باد بیشتر از 8 کیلومتر در ساعت مقادیر جدول با ضریب 1.25 و همچنین برای سرعت باد بیشتر از 16 کیلومتر در ساعت مقادیر جدول با ضریب 2 درج می شود. محاسبهمرحله 3مقدار ظرفیت حرارتی دیگ و مبدل حرارتی را می توان از مجموع مقادیر یافت شده در دو مرحله قبل با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 10 درصد محاسبه کرد و مدل ها را انتخاب کرد. (Qtotal = 1.1 × (Q1 + Q2.خرید مبدل حرارتی استخرشما می‌توانید مبدل حرارتی استخر ایرانی آکوامارین را با قیمت مناسب و ضمانت نامه کیفیت به صورت آنلاین خریداری کنید.فروشگاه آذران استور بزرگترین عرضه کننده انواع تجهیزات استخر در ایران.