بررسی کابل های پاور

کابل های پاور وظیفه اصلی انتقال نیروی الکتریکی را ایفا می کنند که تقریباً در هر صنعتی یک ضرورت است. با داشتن طیف گسترده ای از سازه های 600 ولت و 300 ولت، موجود در ژاکت های لاستیکی ترموپلاستیک، ترموپلاستیک الاستومر و ترموست، این دسته کابل کشی توانایی انجام برخی از سخت ترین کاربردها را دارد. این مقاله مزایای اصلی و محدودیت های کلی کابل پاور و سیم های برق مختلف را شرح می دهد.تاریخچه کابل های پاوراولین سیستم توزیع برق در سال 1882 توسط خود توماس ادیسون توسعه یافت. این سیستم در شهر نیویورک ایجاد شد و از میله های مسی پیچیده شده در جوت استفاده می کرد که سپس در لوله های سفت و سخت پر از ترکیب قیری قرار می گرفت. لاستیک ولکانیزه قبلاً توسط چارلز گودیر در سال 1844 کشف شد اما تا سال 1880 به عنوان عایق الکتریکی مورد استفاده قرار نگرفت. این کابل های پاور با عایق لاستیکی برای مدارهای 11kv یا 11000 ولتی در اواخر دهه 1890 برای پروژه ای که به عنوان پروژه برق آبشار نیاگارا شناخته می شد مورد استفاده قرار گرفت. این آغاز کابل پاور بود، اگرچه این نمونه های اولیه نسل اول شبیه کابل های همه کاره و بادوام نیستند که امروزه به طور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند.ساخت و ساز کابل پاورکابل‌های امروزی معمولاً در اندازه‌ها، مواد و انواع مختلفی وجود دارند که هر کدام برای هدف خاصی استفاده می‌شوند. هادی های تک عایق بزرگ گاهی اوقات در صنعت کابل پاور نیز نامیده می شوند. این کابل ها از 3 جزء اصلی هادی، عایق و ژاکت محافظ تشکیل شده است. سه عامل اصلی ساختار و متریال را تعیین می کند:ولتاژ کار، تعیین ضخامت عایقظرفیت تحمل جریان، تعیین اندازه مقطع هادی(ها)شرایط محیطی مانند دما، آب، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی یا نور خورشید، و تأثیر مکانیکی که شکل و ترکیب پوشش بیرونی کابل را تعیین می کند.محدودیت ساخت کابل پاوریکی از برجسته ترین نقاط قوت کابل پاور مقاومت فوق العاده در برابر آب، مواد شیمیایی، روغن ها و شرایط جوی است. دسته های کابل کشی مانند سیم قلاب یا سیم با مشخصات میلی به گونه ای طراحی شده اند که در برابر سطوح مختلف ولتاژ و درجه حرارت بسیار مقاوم باشند، اما زمانی که سایر اشکال سوء استفاده از خارج به بخشی از برنامه تبدیل شوند، بسیار ضعیف هستند. اگر سیم‌های اتصال در معرض آب یا آب و هوای درون برنامه‌های آن باشند، اغلب با یک جایگزین جایگزین می‌شوند که توانایی مقابله با زمین سخت آن برنامه را دارد. آخرین محدودیت قابل توجه کابل های پاور، درجه بندی دما است. هنگام رسیدگی به برنامه‌های دشوار، کابل‌های برق به دلیل نوع پوشش و مواد عایق آن‌ها محدود می‌شوند و تنها قادر به تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد هستند.برنامه های کاربردی کابل پاورکابل پاور یک محصول همه کاره است که به دلیل ساختارهای مختلف موجود، اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. تیم Sycor معمولاً 26 ساختار مختلف را در اختیار دارد که هر کدام مزایای متفاوتی نسبت به قبلی دارند. با ساختارهای مختلف موجود، قابلیت‌های مقاوم در برابر روغن و مقاوم در برابر آب محبوب‌ترین ویژگی‌ها به عنوان بخشی از اکثریت بزرگ سازه‌ها هستند.برخی از این کاربردها عبارتند از:ابزارهای سنگینچراغ های صحنه قابل حملگاراژهاشارژرهای باتریبرنامه های کاربردی انعطاف پذیروقتی روغن و مواد شیمیایی وجود داردخطوط تولیدامکانات تولیددر صنایع فرآیندیحروف کابل قابل حمل و برقS = سرویس سخت اضافی (امتیاز شده برای 600 ولت)J = سرویس Junior (سخت) (امتیاز برای 300 ولت)V = سیم جاروبرقی (امتیاز شده برای 300 ولت)P = طناب موازیE = ژاکت الاستومری (فقط UL یا NEC)T = ژاکت ترموپلاستیکO = ژاکت بیرونی مقاوم در برابر روغنOO = ژاکت بیرونی و عایق داخلی مقاوم در برابر روغنW = مقاوم در برابر آب و هوا و آب - دارای امتیاز در فضای باز (توجه داشته باشید: این سیم مشابه نوع W نیست، نوع دیگری از سیم قابل حمل)کابل های پاور سازماندهی شدهژاکت ترموپلاستیک:STW، STOW، STOW، SJTW، SJTOW، SJTOOWژاکت الاستومر ترموپلاستیک (TPE):لاستیک ترموست (EPR):SO، SOO، SOW، SoOW، SJ، SJO، SJOO، SJOW، SJOOWسیم خلاء:SV، SVT، SVOرتبه بندی ولتاژرتبه بندی ولتاژ کابل پاورکابل های پاور در مورد رتبه بندی ولتاژ منحصر به فرد هستند، زیرا نام خود دارای رتبه بندی است. سرویس سخت اضافی به سادگی یک "S" بدون "J" در کنار آن دارد. این نوع کابل برای کاربردهای استاندارد 600 ولت رتبه بندی شده است. هنگامی که "S" و "J" در کنار یکدیگر هستند، یک ساختار 300 ولتی است. درجه بندی ولتاژ برای مدل های ساختمانی خاص مانند کابل های مختلف DLO یا کابل های جامپر بالاتر است، اما اکثر سازه های استاندارد بین 300-600 ولت هستند. در نهایت، یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد این است که تقریباً هر کابل پاور 600 ولتی سرویس هارد دارای ساختار 300 ولتی جدید خواهد بود، بنابراین مهم نیست به چه رتبه ولتاژی نیاز دارید، کابل پاور راه حل قابل اعتمادی خواهد داشت.SJOOW = 300 ولتSOOW = 600 ولتSJEOOW = 300 ولتSEOOW = 600 ولتمنبع: https://www.sycor.com/blog/post/power-cables-and-power-cords/