جزوه تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

جزوه تصفیه آب و فاضلاب صنعتی و محاسبات مرتبط:شاخص های مهم آب -آب پاکسازان- پارامترهای اصلی تعیین کننده کیفیت آبشاخص های مواد محلول در آبهدایت الکتریکی آب (EC) ، PH ، قلیایی بودن (P)قلیائیت کل (M) ، سختی کل (TH) و کل مواد جامد محلول TDSشاخص های جامدات معلق در آب ،مواد جامد معلق (TSS) ، کدورت (در NTU یا TTU) و رنگ آب (CU).شاخص های آلودگی آب آلی ،تقاضای بیوشیمیایی اکسیژن از BOD ،تقاضای اکسیژن شیمیایی COD ،و TOC ،شاخص پاکیزگی آب.اشرشیاکلیشاخص های مواد محلول در آب :1- هدایت الکتریکی2-پی اچ3- مواد جامد محلول برای کلیه مواد جامد محلول در آب4- سختی كامل و سختی موقتی و دائمی5- قلیائیت کل و سادهاین شاخص ها اطلاعات عمومی و مفیدی در مورد مقدار مواد محلول در آب به ما می دهند.همه در زیر بحث خواهد شد.جزوه تصفیه آب و فاضلاب صنعتیرسانایی الکتریکی آب (EC)ای سیEC آب خالص 0.056 μho / cm است.در آبهای طبیعی ، هرچه مقدار یون بیشتر باشد ، نسبت هدایت الکتریکی بالاتر است و بالعکس ، در مورد آب آشامیدنی و کشاورزی به طور کلی:(بر حسب میلی گرم در لیتر)برابر7 / 0≥ ≥55 / 0(از نظر میکروسنج)در مورد آب با هدایت الکتریکی کمتر از 30000 μho / cm.نسبت فوق با تقریب خوب 64/0 است.در PH آبدر PH = -log [H +]در PH آب خالص در دمای 25 درجه سانتی گراد 7 است.در PH آب با افزایش دما افزایش می یابد. (شکل 1-2)در pH آب طبیعی به طور کلی بین 6 تا 8 است.کنترل pH در بسیاری از فرایندهای تصفیه ضروری است.در PH آب با PH متر اندازه گیری می شود.در pH آب را می توان با استفاده از کاغذ pH یا شتاب دهنده های دقیق کمتر اندازه گیری کرد.کل مواد جامد محلول (TDS) یا غلظت محلول محلولدر TDS نشان دهنده غلظت کل یون در آب است.در TDS به میلی گرم در لیتر گزارش شده است.درصد TDS شاخص خوبی برای کیفیت کلی آب است.مطالب بیشتر:جزوه اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتیتصفیه آب صنعتی جوشاندنتصفیه آب صنعتی جامبودستگاه تصفیه آب به انگلیسیگروه TDS از آبهای مختلف:آب: مناسب صنعتی / آشامیدنی / مجاز برای نوشیدن / آب نمک / دریاکل TDS: کمتر از 100 / حدود 500 / حدود 1000 / حدود 10،000 / حدود 40،000روش اندازه گیری مواد جامد محلول در آب-آب پاکسازان-1- آب از یک فیلتر مخصوص عبور می کند تا مواد معلق و کلوئیدی را از بین ببرد.2- مقدار معینی آب فیلتر شده در گیاه چینی وزن شده ریخته می شود.3- آب در حمام بخار تبخیر می شود.4- گیاه چینی را به مدت دو ساعت در فر با دمای 180 درجه سانتیگراد قرار دهید.5- پس از خنک کردن ایستگاه در فرستنده و توزین آن ، کل مواد جامد محلول به شرح زیر محاسبه می شود:وزن گیاه خالی در میلی گرم - وزن گیاه در مواد جامد در میلی گرمحجم آب در میلی لیترمقدار کلسیم و منیزیم محلول در آب.انواع سختی:موقتی: به دلیل بی کربنات کلسیم و منیزیم استدائمی: به دلیل سولفاتها ، کلرید ، نیترات ها و سایر کلسیم و منیزیمواحد بین المللی بیان سختی آب:هرppm برابر است با کربنات کلسیم یا میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم.نحوه تعیین سختی کلحجم مشخصی از نمونه آب انتخاب می شود.با افزودن بافر ، pH روی 10 تنظیم می شود.در حضور معرف Ariochrome Block T با محلول EDTA 0.01 M تا زمان تغییر رنگ از بنفش به آبی.قلیایی بودن آب برابر است با مجموع یونهای کربنات ، بی کربنات و هیدروکسید آب.هرچه آب قلیایی باشد ، ظرفیت بافر آب بیشتر خواهد بود.انواع قلیایی:ساده یا قلیایی به فنل فتالئین (P)قلیایی بودن یا قلیایی بودن کل متیل اورنج (M)قلیایی بودن ساده به دلیل وجود OH- یا Co3-- است.قلیائیت کل به OH- ، Co3- و HCo3- متصل می شود.جزوه تصفیه آب و فاضلاب صنعتیاندازه گیری میزان قلیائیتقلیایی ساده (P)در H2O → H + + OH- HCO3- → Co3 - + H +مقدار مشخصی از نمونه آب را در ارلن مایر بریزید.دو قطره معرف فنیل فتالئین اضافه کنید.اگر بنفش شود ، P قلیایی داریم.درH2SO4 N اضافه شد تا محلول بی رنگ شود.در 02 50 02.0 x حجم کل اسید مصرف شده قلیایی بودن در ppm معادل کربنات استحجم نمونه بر حسب میلی لیتراگر بعد از افزودن فنل فتالئین نمونه بنفش نباشد ، قلیائیت ساده صفر است.قلیائیت کل (متر)وCO2 + H2Co3 H ++ HCo3-به عنوان مثال ، رنگ آب پس از افزایش اسید تغییر کردیا نمونه ای از آب موقتی بدون قلیایی بودن موقتی ،20 قطره محلول متیل نارنج اضافه کنید.یک قطره H2So4 معمولی به نارنجی اضافه کنید.آب پاکسازان.رابطه بین قلیائیت و PHهرچه P و M پایین تر باشد ، PH آب پایین می آید.هرچه فسفر بیشتر باشد ، PH آب نیز بالاتر است.با استفاده از P و M از نظر معادل کربنات از نمودار ، می توان PH آب را تعیین کرد. (شکل 2-2)در pH <9 ، غلظت OH- می تواند در مقایسه با غلظت Co3- یا HCo3- نادیده گرفته شود.در pH> 10.5 ، غلظت بی کربنات نزدیک به صفر است.با کاهش PH آب ، یون های کربنات و بی کربنات به دی اکسید کربن تبدیل می شوند.مطالب مرتبط:تصفیه آب چاه صنعتی- دستگاه تصفیه آب چاه صنعتی- تصفیه آب صنعتی چیست- شرکت های سازنده دستگاه تصفیه آب صنعتی