انتخاب و نصب سیستم های سیم کشی مربوط به تاثیرات خارجی

1-دمای محیطسیستم های سیم کشی باید به گونه ای انتخاب و نصب شوند که برای بیشترین دمای محیط مناسب بوده و ازدماهاي ذكر شده در جدول یک تجاوز نكنند.جدول یک: بیشینه دمای کاری برای انواع عایق بندیاجزاء سیستم سیم کشی شامل کابل ها و لوازم سیم کشی فقط باید در دماهایی که در محدوده تعیین شده توسط سازنده مشخص شده است، نصب و به کار گرفته شود.2- منابع گرمای خارجیبه منظور جلوگیری از اثرات گرمایی ناشی از منابع خارجی،بايد یکی از روش های زیر یا یک روش موثر معادل برای حفاظت از سیستم های سیم کشی به کار گرفته شود:- شیلدینگ- قرارگرفتن درفاصله مناسبي از منبع گرما- انتخاب یک سیستم با توجه به افزایش دمای اضافی احتمالي- تقویت موضعی یا جايگزين كردن مواد عایقانتقال حرارت از طریق منابع خارجی زيرايجاد مي شود:- سیستم گرمایش آب- لوازم خانگی و چراغ ها- مراحل ساخت- مصالح هادی گرمایی- دماي خورشيد3-حضور آب- سیستم های سیم کشی باید به گونه ای انتخاب و نصب شوند که به دليل ورود آب هیچ صدمه ای به آنها وارد نشود. سیستم سیم کشی باید مطابق با درجه حفاظت IP مربوط به آن مکان خاص باشد.- درمكانهايي كه احتمال تجمع و تراکم آب وجود دارد، باید برای جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت گیرد.4- حضور اجسام خارجی جامد- سیستم های سیم کشی باید به گونه ای انتخاب و نصب شوند که خطر ناشی از ورود اجسام خارجی جامد را کاهش دهد. سیستم سیم کشی باید مطابق با درجه حفاظت IP مربوط به آن مکان خاص باشد.-در محلی که به مقدار قابل توجهی گرد و خاک وجود دارد باید اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از انباشتگی گرد و خاک یا موادي که می تواند تاثیر منفی روی اتلاف گرما از سیستم سیم کشی داشته باشد، انجام شود.5- حضور مواد خورنده یا آلوده کنندههر جا که حضور مواد خورنده یا آلوده کننده ، باعث خوردگی یا خرابی بخش هایی از سیستم سیم کشی گردد، این بخش­ها باید به طریقی مناسب محافظت شده و یا از مواد مقاوم استفاده شود.موادی که باعث خوردگي متقابل نسبت به هم می شوند، نباید در تماس با یکدیگر قرار گيرند .6- ضربهسیستم های سیم کشی باید به گونه ای انتخاب و نصب شوند که صدمات ناشی از تنش هاي مکانیکی حاصل از ضربه یا فشردگی کاهش یابد.در تاسیسات ثابت، بایدحفاظت با توجه به موارد زیر انجام شود:- مشخصه­های مکانیکی سیستم سیم کشی- محل انتخاب شده- فراهم نمودن حفاظت مکانیکی براي كل سيستم یا بخش هايي از آن- ترکیبی از موارد فوق7-لرزش- سیستم های سیم کشی که به بدنه تجهیزات وصل شده اند و در معرض لرزش با شدت متوسط یا شدت بالا قرار دارند بایستی برای چنین شرایطی مناسب باشند.- بخش هاي ثابت تجهیزاتی که از جریان برق استفاده می­کنند مانندتجهيزات روشنایی، باید به وسیله کابل هایی با هسته قابل انعطاف اجرا شوند. در محل هايي كه نبايد هیچ گونه حرکت یا لرزشی وجود داشته باشد ،مي توان ازکابل با هسته غیرقابل انعطاف استفاده کرد.8- تنش هاي مکانیکی دیگر- سیستم های سیم کشی باید به گونه ای نصب شوند که در حین اجرا، از هرگونه صدمه به غلاف ، عایق کابل ها و هادی های روکش شده آنها جلوگیری شود.- زمانی که کانال ها یا سیستم های کابلی در ساختمان مدفون می گردند، بایدابتدا داکت هاي مربوطه برای هر مدارنصب شده و سپس كابل ها کشیده شوند.- شعاع هر خم در سیستم سیم کشی باید به گونه ای باشد که هادی ها یا کابل ها صدمه ای نبینند.- زمانی که هادی ها یا کابل ها به طور کامل مهارنشده باشند، باید در فواصل مناسب توسط پايه هاي نگهدارنده طوري مهار شوند كه تحمل وزن كابل را داشته باشند.- زمانی که یک تنش کششی مداوم به سیستم سیم کشی وارد می­شود (از طریق وزن آن در حالت عمودی) بايد کابلي با سطح مقطع مناسب انتخاب شود.- سیستم های سیم کشی که در کف زمین قرار می گیرند باید برای جلوگیری از صدمات ناشی از نوع کاربرد کف، محافظت شوند.- سیستم های سیم کشی که در داخل دیوارها مدفون می گردند باید به طور عمودی یا افقی یا موازی با لبه های اتاق درداخل ديوار قرار گرفته و ثابت شوند.- سیستم های سیم کشی انعطاف پذیر باید به گونه ای نصب شوند که از تنشهاي کششی اضافی به هادی ها و اتصالات جلوگیری شود.9- حضور جانوراندر شرایطی که انتظار خطر وجود داشته باشد سیستم های سیم کشی باید مطابق با روش های حفاظتی خاص همچون موارد زیر، انتخاب شوند:- مشخصه­های مکانیکی سیستم سیم کشی- محل انتخاب شده- فراهم نمودن حفاظت مکانیکی كل سيستم يا بخش هايي ازآن- ترکیبی از موارد فوق10- تابش خورشیددرجاییکه تابش خورشید قابل توجه مي باشد بايدسیستم سیم کشی مناسب با این شرایط انتخاب شود و یا پوشش مناسب نصب گردد.11- اثرات زمین لرزهسیستم سیم کشی باید با توجه به خطرات زمین لرزه مربوط به محل تاسیسات، انتخاب و نصب شوند.درجاییکه خطر زمین لرزه با شدت کم یا زیاد وجود داشته باشد دقت خاصی را باید مطابق با روشهای زیر به کار برد:-ثابت کردن سیستم های سیم کشی به سازه ساختمان-درانتخاب نوع اتصالات ، بين كابل هاي ثابت و تجهيزاتي همچون سرويس هاي ايمني ، معيارهاي انعطاف پذيري را بايد مد نظر قرارداد.