کاتالوگ فارسی اچ ام ای دلتا مدل DOP-107BV

برگه دستورالعمل DOP-107BVHMI 107BVبخش 1(1) اقدامات احتیاطی عمومیاز شما برای خرید این محصول سپاسگزاریم. این برگه دستورالعمل اطلاعاتی در مورد HMI سری DOP-100 ارائه می دهد. قبل از استفاده از این محصول، لطفاً این برگه دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید تا از استفاده صحیح از محصول اطمینان حاصل کنید. لطفاً این برگه را برای ارجاع سریع در هر زمان که نیاز است، در دسترس داشته باشید. قبل از پایان خواندن این برگه، لطفاً دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:محصول را در مکانی سرپوشیده نصب کنید که عاری از بخار، گازهای خورنده و قابل اشتعال باشد. لطفاً هنگام اتصال سیم ها به نمودار سیم کشی مراجعه کنید.قیمت dop107bv مطمئن شوید که HMI شما به درستی زمین شده است. روش زمین باید مطابق با ملی باشداستاندارد برق (لطفاً به NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed. مراجعه کنید). وقتی برق وصل است HMI را جدا نکنید یا سیم کشی را عوض نکنید. هنگامی که برق روشن است به منبع تغذیه دست نزنید، زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی شود. هنگامی که HMI اعلان کم مصرف را نشان می دهد و نیاز به تعویض باتری دارد، لطفاً برای تعویض با توزیع کننده محلی یا مرکز خدمات مشتریان دلتا تماس بگیرید. باتری ها را خودتان عوض نکنید. این محصول با سایر تجهیزات اتوماسیون صنعتی قابل استفاده است. لطفاً این برگه را به دقت بخوانید و محصول را طبق دستورالعمل نصب کنید تا از خطر جلوگیری شود. روش تمیز کردن: لطفا از یک پارچه خشک برای تمیز کردن محصول استفاده کنید.این محصول باید در ارتفاع کمتر از 2000 متر استفاده شود. اگر از تجهیزات به روشی استفاده شود که توسط سازنده مشخص نشده است، حفاظت ارائه شده توسط تجهیزات ممکن است مختل شود.برای تعمیر و نگهداری، لطفاً با Delta Electronics, Inc تماس بگیرید. آدرس: No.18, Xinglong Rd.,شهر تائویوان، تایوان تلفن: +886-3-3626301اگر در حین کار سؤالی دارید، لطفاً با توزیع کنندگان محلی یا فروش دلتا ما تماس بگیریدنمایندگان محتوای این برگه دستورالعمل ممکن است بدون اطلاع قبلی اصلاح شود. لطفا مشورت کنیدتوزیع کنندگان ما یا آخرین نسخه را در وب سایت دلتا (http://www.delta.com.tw/ia) دانلود کنید.بخش2-(2) تخصیص پین پورت ارتباطی107BVبخش 3-(3) شرح هر بخشبخش های مختلف اچ ام ای 107BVA-USB SlaveB-میزبان USBC-ترمینال ورودی برق (حداقل سیم 24 AWG)D-COM1بخش 4(4) ابعاد نصبدمای کارکرد: 0oC تا 50oC (32oF تا 122oF) دمای نگهداری: -20 تا 60 درجه سانتی گراد (4- تا 140 درجه فارنهایت)بخش5(5) نصب و سیم کشیموارد احتیاط: جهت نصب نادرست ممکن است منجر به اختلال در عملکرد شود.برای اطمینان از تهویه مناسب HMI، مطمئن شوید که فضای کافی بین HMI و HMI وجود دارداشیاء یا دیوارهای مجاوراین محصول باید روی کیس / پلت فرمی استفاده شود که مطابق با استاندارد نوع 4X محفظه (برایفقط برای استفاده در فضای داخلی).حداکثر ضخامت پانل برای نصب نباید بیشتر از 5 میلی متر باشد.مراحل نصب:مرحله 1:واشر ضد آب را در HMI قرار دهید و سپس HMI را در برش پانل قرار دهید.گام 2:بست ها را در شکاف ها قرار دهید و پیچ ها را تا رسیدن به برش های پانل محکم کنید.مراحل نصب اچ ام آی 107BVمرحله 3:پیچ ها را با گشتاور کمتر از 0.5 N-M / 0.7 N-M سفت کنید تا به کیس پلاستیکی آسیب نرسد.گشتاور DOP-107BV: 6.17 پوند اینچ (0.7 N-M)مرحله 4:برای اتلاف گرما، لطفاً حداقل فاصله 60 میلی متری را در قسمت پشتی HMI نگه دارید.نصب اچ ام ای 107BVسیم کشیسیم کشی 107BVهشدار!لطفاً هنگام سیم کشی کانکتور برق به نمودار زیر مراجعه کنید. درجه حرارت کابل باید بیشتر از 75 درجه سانتیگراد (167 درجه فارنهایت) باشد.نکات سیم کشی اچ ام آی 107BVبخش 6(6) مشخصات سخت افزاریمشخصات سیم کشی اچ ام آی 107BVتوجه داشته باشید:1. نیمه عمر نور پس زمینه به این صورت تعریف می شود که حداکثر روشنایی تا 50٪ کاهش می یابد.حداکثر جریان درایو به HMI عرضه می شود. طول عمر نور پس زمینه LED نشان داده شده در اینجا در تخمین زده می شوددمای اتاق 25 درجه سانتیگراد با رطوبت محیط.2. ولتاژ مقاومت مدار قدرت ایزوله 1500 ولت پیک برای 1 دقیقه است.3. مصرف برق HMI، توان مصرفی در زمانی است که HMI به دیگری متصل نیستدستگاه های جانبی. برای اطمینان از عملکرد طبیعی HMI، ظرفیت توصیه شده از قدرتمنبع تغذیه 1.5 تا 2 برابر مصرف برق مشخص شده است.4. منبع تغذیه ایزوله توصیه می شود.5. برای نرم افزار برنامه نویسی DOPSoft سری DOP-100 و دفترچه راهنمای کاربر می توانید دانلود کنیدآنها را در http://www.delta.com.tw/ia.6. سری DOP-100 را می توان با سایر تجهیزات اتوماسیون صنعتی استفاده کرد. لطفا این را بخوانیدورق بزنید و محصول را طبق دستورالعمل نصب کنید تا از خطر جلوگیری شود.DOP-107BV