3.

Följande text skall läggas till: ”Tabell 4 KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR ELEKTRISKA KABLAR Klass Provningsmetod(er) Klassificeringskriterier Tilläggsklassificering Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) och FS ≤ 1,75 m och THR1 200s ≤ 10 MJ och Peak HRR ≤ 20 kW och FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Rökproduktion (2) (6) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) och FS ≤ 1,5 m; och THR1 200s ≤ 15 MJ och Peak HRR ≤ 30 kW; och FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Rökproduktion (2) (7) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) och FS ≤ 2,0 m; och THR1 200s ≤ 30 MJ; och Peak HRR ≤ 60 kW; och FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Rökproduktion (2) (7) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) och THR1 200s ≤ 70 MJ; och Peak HRR ≤ 400 kW; och FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Rökproduktion (2) (7) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Prestanda ej fastställda VILLKOR FÖR MONTERING OCH FASTGÖRNING OCH DEFINITIONER AV PROVNINGSPARAMETRAR FÖR ELEKTRISKA KABLAR (I ENLIGHET MED NOT 5 TILL TABELL 4) 1. Villkor för montering och fastgörning 1.1 Montering av provet: allmänt för klasserna B1ca, B2ca, Cca och Dca Kablarna skall monteras framtill på en standardstege (EN 50266-1). Längder om 3,5 m kablar skall användas. De elektriska kablarnas lägre del skall befinna sig 20 cm under brännarens nedre kant. Kablarna skall placeras i mitten av stegen (med avseende på dess bredd). Varje prov eller bunt av prover skall göras fast individuellt vid varje stegpinne med metalltråd (stål eller koppar). För elektriska kablar upp till och med 50 mm i diameter används metalltråd med en diameter på 0,5 mm till och med 1,0 mm. För kablar som är grövre än 50 mm i diameter används tråd med en diameter på mellan 1,0 mm och 1,5 mm. När proverna monteras skall det första provet placeras ungefär i mitten av stegen, och ytterligare prover skall läggas till på ömse sidor så att hela uppsättningen prover är ungefär centrerad på stegen. Mellanrum och buntning förklaras närmare nedan. Vid varje höjd om 25 cm skall en horisontell linje markeras för mätning av flamutbredningen som funktion av tiden. Den första linjen (dvs. nolltidslinjen) skall befinna sig på samma höjd som brännaren. Kablarna skall monteras på följande sätt, beroende på vilken klassificering som ansökan avser. 1.1.1 Klasserna B2ca, Cca och klass Dca Det valda monteringsförfarandet beror på den elektriska kabelns diameter i enlighet med tabell 4.1. Tabell 4.1 MONTERING SOM FUNKTION AV KABELNS DIAMETER Kabeldiameter Montering Större än eller lika med 20 mm 20 mm mellanrum mellan kablarna Mellan 5 och 20 mm Mellanrum på en kabeldiameter mellan kablarna Mindre än eller lika med 5 mm Kablarna skall buntas i buntar med 10 mm diameter. Buntarna får inte vridas. Mellanrummet mellan buntarna skall vara 10 mm. Tröskelvärdena avgörs med diametern avrundad till närmaste hela millimeter, utom för kablar med en diameter på mindre än 5 mm, i vilket fall diametern inte får avrundas. Följande formler används för bestämning av antalet kabellängder per provning. 1.1.1.1 För kablar med en diameter som är större än eller lika med 20 mm Antalet kablar, N, fås ur: …ekvation 1 där: dc är kabelns diameter (i mm och avrundad till närmaste hela millimeter). int = heltalsdelen av resultaten (dvs. värdet avrundat nedåt). 1.1.1.2 För kablar med en diameter som är större än 5 mm men mindre än 20 mm Antalet kablar, N, fås ur: …ekvation 2 där: dc är kabelns diameter (i mm och avrundad). int = heltalsdelen av resultaten (dvs. värdet avrundat nedåt). 1.1.1.3 För kablar eller metalltrådar med en diameter som är mindre än eller lika med 5 mm Antalet 10-millimetersbuntar, Nbu, av kablar fås ur: …ekvation 3 Således skall 15 buntar monteras med 10 millimeters mellanrum mellan buntarna. Antalet kablar i varje bunt (n) är: …ekvation 4 där: dc är kabelns diameter (i mm och inte avrundad). Antalet kabellängder (CL) för metalltrådar eller kablar med en diameter på mindre än 5 mm blir således: CL = n × 15 … ekvation 5 1.1.1.4 Total längd kabel per provning Den totala längden L (m) per provning är: L = n × 15 × 3,5 för d c ≤ 5 mm eller L = N × 3,5 för d c > 5 mm … ekvation 6 1.1.2 Klass B1ca På baksidan av kabelhållaren skall en icke-brännbar platta av kalciumsilikat med en densitet på 870 ± 50 kg/m3 och en tjocklek på 11 ± 2 mm monteras. Plattan får monteras i två delar. På alla andra sätt är monteringen av kablarna identisk med den för klasserna B2ca, Cca och Dca. 2. Definitioner av provningsparametrar Tabell 4.2 DEFINITIONER AV PROVNINGSPARAMETRAR I FIPEC20 SCENARIERNA 1 OCH 2 Alla beräknade parametrar redovisas under 20 minuter från provets start (antändning av brännaren).

Parameter Förklaring Provningsstart Antändning av brännaren Provningsslut 20 minuter efter antändning av brännaren (slut på perioden för beräkning av parametrar) HRRsm30, kW Värmeavgivning enligt 30 s glidande medelvärde SPRsm60, m2/s Rökproduktionstakt enligt 60 s glidande medelvärde Peak HRR, kW Maximivärdet av HRRsm30 mellan provningsstart och provningsslut, exklusive effekt från tändkällan Peak SPR, m2/s Maximivärdet av SPRsm60 mellan provningsstart och provningsslut THR1 200, MJ Total förbränningsvärme (HRRsm30) mellan provningsstart och provningsslut, utom bidrag från tändkällan TSP1 200, m2 Total rökproduktion (HRRsm60) från provningsstart till provningsslut FIGRA, W/s Brandutvecklingshastighet definieras som det högsta värdet av kvoten mellan HRRsm30, utom bidrag från tändkällan, och tiden. Tröskelvärden HRRsm30 = 3 kW och THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Rökutvecklingshastighet definieras som det högsta värdet av kvoten mellan SPRsm60 och tiden, multiplicerat med 10 000. Tröskelvärden SPRsm60 0,1 m2/s och TSP = 6 m2 PCS Kalorimetriskt värmevärde FS Flamspridning (skadad längd) H Flamspridning FIPEC Fire Performance of Electric Cables (elektriska kablars brandegenskaper)”