2.1

Informationen i produktinformationsbladet för pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med produkten: a) Leverantörens namn eller varumärke b) Leverantörens modellbeteckning. c) För rumsuppvärmning, mediumtemperaturtillämpning (och, för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, i förekommande fall lågtemperaturtillämpningen). För vattenuppvärmning, deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 15 i bilaga VII. d) Modellens energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning och energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkterna 1 och 2 i bilaga II. e) Den nominella avgivna värmeeffekten, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning under genomsnittliga klimatförhållanden). f) För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden). För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden). g) Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkterna 3 och 4 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden). Energieffektivitet vid vattenuppvärmning, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning vid genomsnittliga klimatförhållanden). h) Ljudeffektnivå LWA, i dB inomhus, avrundad till närmaste heltal (för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, i förekommande fall). i) I förekommande fall uppgifter om att pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning. j) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av pannan eller värmepumpen med inbyggd tappvarmvattenberedning. Dessutom, för värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning: k) Nominell avgiven värmeeffekt, inbegripet den nominella avgivna värmeeffekten för eventuella tillsatsvärmare, i kW, vid kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal. l) För rumsuppvärmning, årlig energiförbrukning i kWh slutenergi och/eller i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. För vattenuppvärmning, årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som kalorimetriskt (övre) värmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII. m) Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 4 i bilaga VII. Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 5 i bilaga VII. n) Ljudeffektnivån i dB, utomhus, avrundad till närmaste heltal.