1.1

Informationen i informationsbladet för varmvattenberedare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt: (a) Leverantörens namn eller varumärke. (b) Leverantörens modellbeteckning. (c) Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 3 i bilaga VII. (d) Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden. (e) Energieffektivitet vid vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden. (f) Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden. (g) I förekommande fall, andra belastningsprofiler för vilka varmvattenberedaren är lämplig att användas och motsvarande energieffektivitet vid vattenuppvärmning och årlig elförbrukning enligt e och f. (h) Varmvattenberedarens termostat-temperaturinställningar, så som den saluförs av leverantören. (i) Ljudeffektnivån LWA , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall). (j) I förekommande fall uppgifter om att varmvattenberedaren kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning. (k) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren. (l) Om värdet för smart anges som ”1”, en upplysning om att uppgifter om energieffektivitet vid vattenuppvärmning, samt årlig el- eller bränsleförbrukning, beroende på vad som är tillämpligt, endast gäller när inställningarna för smart styrning och reglering är aktiverade. Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump: (m) Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII. (n) Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukningen i GJ som bruttovärmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII. Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare: (o) Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler. (p) Verkningsgrad vid nollförlust, avrundat till tre decimaler. (q) Första gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till två decimaler. (r) Andra gradens koefficient i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler. (s) Infallsvinkelsreglage, avrundat till två decimaler. (t) Volym i liter, avrundat till närmaste heltal. (u) Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal. (v) Elförbrukningen i standby-läge i W, avrundat till två decimaler. Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump: (w) Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.