BILAGA

KRITERIER OCH BEDÖMNINGS- OCH KONTROLLKRAV FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till sanitetsarmaturer:

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter eller på annat sätt styrka att kriterierna är uppfyllda, kan dessa dokument komma från antingen sökanden själv, dennes leverantör eller båda.

Där så är möjligt ska testerna genomföras av laboratorier som uppfyller de allmänna kraven i den europeiska standarden EN ISO 17025 (1) eller likvärdiga krav.

Där så är lämpligt får andra testmetoder än dem som anges för varje kriterium användas, om de godkänns som likvärdiga av det behöriga miljömärkningsorgan som bedömer ansökan.

En grundförutsättning är att produkten uppfyller alla rättsliga krav i de länder där den ska släppas ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.

Kriterium 1. Vattenförbrukning och relaterad energibesparing

a) Maximalt vattenflöde

Sanitetsarmaturens maximala vattenflöde, oberoende av vattentrycket, får inte överstiga de värden som anges i tabell 1.

Tabell 1

Maximalt vattenflöde för ”sanitetsarmaturer”

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller kravet och ange det maximala vattenflödet (i l/min) för den produkt som har lämnats in för märkningsförfarandet samt resultaten av tester som har utförts i enlighet med det testförfarande som anges i respektive EN-standard för produkttypen (se tabell 2). Testerna ska utföras vid ett tryck av 1,5, 3,0 och 4,5 bar (± 0,2 bar) för produkter som anges vara lämpliga för högtryckssystem (normalt 1,0–5,0 bar) eller vid ett tryck av 0,2, 0,3 och 0,5 bar (± 0,02 bar) för produkter som anges vara lämpliga för lågtryckssystem (normalt 0,1–0,5 bar). Ett medelvärde av tre mätningar får inte överstiga de maximala flödesvärden som anges i tabell 1. För pelarblandare och tvåhåls köksblandare ska vattenflödet beräknas som summan av de två flödena, dvs. det totala flödet till tvättställ eller diskho från kall- och varmvattensarmaturen. Vad gäller produkter med sparläge (dvs. med flödesregulator) ska dessutom en beskrivning av anordningen (dvs. viktigaste tekniska parametrar samt anvisningar för installation, inställning och användning) lämnas in.

Tabell 2

EN-standarder för produktgruppen ”sanitetsarmaturer”

b) Lägsta maximala vattenflöde

Sanitetsarmaturens lägsta maximala vattenflöde, oberoende av vattentrycket, får inte vara lägre än de värden som anges i tabell 3.

Tabell 3

Lägsta maximala vattenflöde för ”sanitetsarmaturer”

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller kravet och ange det lägsta maximala vattenflödet för den produkt som har lämnats in för märkningsförfarandet samt resultaten av tester som har genomförts i enlighet med det testförfarande som anges i respektive EN-standard för produkttypen (se tabell 2). Testerna ska utföras vid ett tryck av 1,5, 3,0 och 4,5 bar (± 0,2 bar) för produkter som anges vara lämpliga för högtryckssystem (normalt 1,0–5,0 bar) eller vid ett tryck av 0,2, 0,3 och 0,5 bar (± 0,02 bar) för produkter som anges vara lämpliga för lågtryckssystem (normalt 0,1–0,5 bar). Ett medelvärde av tre mätningar får inte vara lägre än det flödesvärde som anges i tabell 3. För pelarblandare och tvåhåls köksblandare ska vattenflödet beräknas som summan av de två flödena, dvs. det totala flödet till tvättställ eller diskho från kall- och varmvattensarmaturen.

c) Temperaturstyrning

Sanitetsarmaturer ska vara utrustade med en avancerad anordning eller teknisk lösning som gör att slutanvändaren kan reglera temperatur och/eller varmvattenflöde, till exempel genom att begränsa vattentemperaturen eller varmvattentillförseln, eller genom termostatreglering.

Lösningen ska vara anpassad för att ge användaren noggrann kontroll över temperaturen på vattnet från blandaren eller duschen, oberoende av det uppvärmningssystem som den är kopplad till. Möjliga lösningar kan till exempel vara en varmvattenspärr, kallvattentillförsel med greppet i mittposition och/eller en termostatblandare.

Sanitetsarmaturer som är utformade för att kopplas till en vattentillförsel som redan är temperaturreglerad samt duschmunstycken ska inte omfattas av detta kriterium.

Bedömning och kontroll: I ansökan som lämnas till det behöriga organet ska sökanden intyga att produkten uppfyller kravet och tillhandahålla dokumentation som beskriver den teknik eller anordning som används i produkten. Om vattentillförseln redan är temperaturreglerad ska sökanden klargöra den specifika tekniska egenskap som gör sanitetsarmaturen lämplig att kopplas till denna typ av system.

d) Tidsstyrning

Detta kriterium gäller för sanitetsarmaturer som säljs eller marknadsförs tillsammans med anordningar för tidsstyrning (dvs. anordningar som stoppar vattenflödet efter en viss tid om de inte används, t.ex. sensorer som stoppar vattenflödet när användaren kommer utanför sensorns räckvidd, eller efter en förinställd tid, t.ex. en timer som stoppar vattenflödet när den maximala flödestiden har uppnåtts).

Vad beträffar sanitetsarmaturer som är utrustade med timer bör den förinställda tiden för maximalt vattenflöde inte överstiga 15 sekunder för blandare och 35 sekunder för duschar. Produkten ska dock vara utformad på ett sådant sätt att installatören kan reglera flödestiden i enlighet med produktens avsedda användning.

Vad beträffar sanitetsarmaturer som är utrustade med en sensor ska fördröjningstiden för avstängning efter användning inte överstiga 1 sekund för blandare och 3 sekunder för duschar. Sanitetsarmaturer som är utrustade med en sensor ska dessutom ha en inbyggd ”teknisk säkerhetsfunktion” med en förinställd avstängningstid på maximalt 2 minuter för att undvika olyckor eller ett kontinuerligt vattenflöde från blandare eller duschar som inte används.

Bedömning och kontroll: Produkten eller systemet ska testas vid det fastställda tryckintervallet (3,0 bar ± 0,2 bar för högtrycksventiler respektive 0,5 bar ± 0,02 bar för lågtrycksventiler) för att kontrollera att tidsstyrningen stängs av inom en avvikelse på 10 % från den tid som angetts av sökanden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller kravet och ange i produktens tekniska parametrar vilken typ av lösning som används (en förinställd tid för vattenflödet för timer, en fördröjningstid för avstängning efter användning för sensorer). Sökanden ska också som en del av ansökan tillhandahålla det behöriga organet resultaten av ett test som utförts i enlighet med standarden EN 15091 för sanitetsarmaturer med elektronisk öppnings- och avstängningsfunktion eller EN 816 för automatiska avstängningsventiler.

Kriterium 2. Material i kontakt med dricksvatten

Kemiska och hygieniska egenskaper hos material i kontakt med dricksvatten

Material som används i produkter som kommer i kontakt med dricksvatten, eller föroreningar i dessa, får inte avge några ämnen i dricksvatten i koncentrationer som är högre än nödvändigt för den avsedda användningen och ska varken direkt eller indirekt minska skyddet av människors hälsa (5). De får inte orsaka försämrad dricksvattenkvalitet vad gäller utseende, lukt eller smak. Inom de rekommenderade gränserna för korrekt användning (dvs. användningsförhållanden som föreskrivs i respektive EN-standard i tabell 2) får materialen inte förändras på ett sätt som kan försämra produktens prestanda. Material utan tillräcklig korrosionsbeständighet ska skyddas på lämpligt sätt så att de inte utgör någon hälsorisk.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller kravet och lämna relevant dokumentation eller testresultat, enligt följande:

Metalliska material i kontakt med dricksvatten vilka används i sanitetsarmaturer ska vara upptagna i positivlistan Acceptance of Metallic Materials for Products in Contact with Drinking Water i tillägget. Sökanden ska lämna ett intyg om överensstämmelse med detta krav. Om de metalliska materialen inte finns med i denna positivlista ska resultat lämnas in från test utförda enligt tillvägagångssättet för ”Tillägg av material till sammansättningslistan inom en materialkategori” som beskrivs i tillägget, med användning av standarden EN 15664–1. Alternativt om obligatoriska nationella bestämmelser gäller i den medlemsstat där produkten kommer att släppas ut på marknaden, ska ett intyg om godkännande av dessa metalliska material och/eller produkten utfärdat av nationella myndigheter eller ansvariga laboratorier lämnas in.

Organiska material i kontakt med dricksvatten ska testas i enlighet med kraven i den medlemsstat där produkten kommer att släppas ut på marknaden. Ett intyg eller, i tillämpliga fall, testresultat från nationella myndigheter eller ansvariga laboratorier ska lämnas in.

Dessutom ska, om det krävs enligt nationella bestämmelser eller den medlemsstat där produkten släpps ut på marknaden, testresultat avseende ökad tillväxt av mikroorganismer och en bedömning av vattnets lukt och smak lämnas in.

Kriterium 3. Förbjudna eller begränsade ämnen och blandningar

a) Farliga ämnen och blandningar

Enligt artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke får inte produkten, eller någon vara (6) som ingår i den, innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering med nedanstående faroangivelser eller riskfraser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (7) eller rådets direktiv 67/548/EEG (8) och får inte heller innehålla ämnen som avses i artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (9). Nedanstående riskfraser används i allmänhet för ämnen. Om det inte går att få uppgifter om enskilda ämnen ska klassificeringsbestämmelserna för blandningar tillämpas.

Lista med faroangivelser

Ämnen eller blandningar som ändrar egenskaper till följd av bearbetning (t.ex. övergår till att inte längre vara biologiskt tillgängliga eller genomgår kemisk förändring så att en tidigare identifierad fara försvinner) omfattas inte av ovanstående krav.

Koncentrationsgränserna för ämnen eller blandningar som kan komma att tilldelas eller har tilldelats de faroangivelser eller riskfraser som förtecknas ovan och som uppfyller kriterierna för klassificering i faroklasserna eller farokategorierna, samt för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 a, b eller c i förordning (EG) nr 1907/2006, får inte överskrida de allmänna eller särskilda koncentrationsgränser som fastställts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008. Om särskilda koncentrationsgränser fastställts ska de gälla framför de allmänna koncentrationsgränserna.

Koncentrationsgränserna för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 d, e eller f i förordning (EG) nr 1907/2006 får inte överskrida 0,1 viktprocent.

Slutprodukten får inte märkas med faroangivelserna ovan.

Följande ämnen/beståndsdelar är uttryckligen undantagna från detta krav:

Artiklar och homogena delar av sanitetsarmaturer i kontakt med dricksvatten gjorda av legeringar, som omfattas av artikel 23 d i förordning (EG) nr 1272/2008 och som anges i del B i Acceptance of metallic materials used for products in contact with drinking water – Common Approach eller uppfyller kraven för att läggas till denna förteckning enligt tillägget.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska för varje vara eller varje homogen del lämna ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, tillsammans med tillhörande dokumentation, exempelvis intyg om överensstämmelse undertecknade av leverantörer, som visar att ämnena eller materialen inte är klassificerade i någon av de faroklasser som är kopplade till faroangivelserna i ovannämnda förteckning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, i den mån detta kan fastställas, som ett minimum, utifrån den information som uppfyller kraven i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006. Detta intyg ska styrkas med sammanfattad information om relevanta egenskaper kopplade till faroangivelserna i förteckningen ovan, i den detaljeringsgrad som anges i avsnitten 10, 11 och 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (krav avseende sammanställningen av säkerhetsdatablad).

Information om ämnens inneboende egenskaper får tas fram på annat sätt än genom tester, till exempel genom användning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder, kvantitativa struktur-aktivitetsmodeller samt gruppering av ämnen eller jämförelser med strukturlika ämnen enligt bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006. Gemensamt utbyte av relevanta data uppmuntras starkt.

Den information som lämnas ska avse de former eller fysiska tillstånd av ämnet, eller av blandningar, som används i den slutliga produkten.

För ämnen som förtecknas i bilagorna IV och V till Reach-förordningen och som är undantagna från registreringsskyldighet enligt artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) räcker ett intyg om detta för att uppfylla ovanstående krav.

b) Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Inga undantag ska göras från principen i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 att inte tilldela EU:s miljömärke till ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter och som finns med i den förteckning som avses i artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006, om de ingår i blandningar, en vara eller en homogen del av en sammansatt vara i koncentrationer som överstiger 0,1 %. Särskilda koncentrationsgränser fastställda enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska gälla i fall där koncentrationen är lägre än 0,1 %.

Bedömning och kontroll: Förteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) och som har förts in i kandidatförteckningen i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 1907/2006 återfinns på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats (17).

Uppgifter ska hämtas ur förteckningen på ansökningsdagen. Sökanden ska lämna ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium, tillsammans med tillhörande dokumentation, till exempel intyg om överensstämmelse som undertecknats av materialleverantörer och kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen eller blandningar i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006. Koncentrationsgränserna för ämnen och blandningar ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kriterium 4. Produktkvalitet och livslängd

a) Allmänna krav

Produkten ska uppfylla de allmänna kraven enligt respektive EN-standard i tabell 2 eller motsvarande bindande nationella bestämmelser. Det krav som gäller vattenflöde är undantaget från detta kriterium.

I tillämpliga fall ska rengöring av produktens delar, som kan vara nödvändig under normala användningsförhållanden, vara möjlig att utföra med enkla verktyg eller medel.

b) Exponerade ytor och kvaliteten på beläggningar av Ni-Cr

En sanitetsprodukt som har en metallisk beläggning av Ni-Cr ska (oberoende av substratmaterialets karaktär) uppfylla EN-standard 248.

c) Reparation och tillgång till reservdelar

Produkten ska vara utformad på ett sådant sätt att dess utbytbara komponenter enkelt kan bytas ut av slutanvändaren eller en professionell servicetekniker, beroende på omständigheterna. Det informationsblad som åtföljer produkten ska tydligt ange vilka delar som kan bytas ut. Sökanden ska även tillhandahålla tydliga anvisningar för att göra det möjligt för slutanvändaren eller utbildade experter, beroende på vilket som är lämpligt, att utföra enkla reparationer.

Sökanden ska vidare se till att det finns reservdelar i minst sju år efter det att produkten har slutat tillverkas.

d) Garanti

Sökanden ska tillhandahålla en garanti på minst fyra år som täcker reparationer och byten.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska som en del av ansökan intyga att produkten uppfyller dessa krav och tillhandahålla det behöriga organet provexemplar av informationsbladet och garantivillkoren.

Med avseende på punkterna a och b ska sökanden som en del av ansökan dessutom tillhandahålla det behöriga organet resultaten av de tester som utförts i enlighet med de standarder som förtecknas i tabell 2 vad beträffar punkt a och standard EN 248 vad beträffar punkt b.

Kriterium 5. Förpackning

Förpackningen ska uppfylla följande krav:

Bedömning och kontroll: Sökanden ska som en del av ansökan intyga att produkten uppfyller kravet och tillhandahålla det behöriga organet provexemplar av förpackningen.

Kriterium 6. Användarinformation

Produkten ska åtföljas av en bruksanvisning med råd om korrekt och miljövänlig användning samt om underhåll av produkten. Den ska ha följande tryckta information (på förpackningen och/eller i den dokumentation som åtföljer produkten) och/eller i elektroniskt format:

Sanitetsarmaturer (utom duschmunstycken) som inte är utrustade med en anordning för tidsstyrning ska ha följande text synligt återgiven på produktens förpackning:

Sanitetsarmaturer som är utrustade med en anordning för tidsstyrning ska ha följande text synligt återgiven på produktens förpackning:

För ”snålspolande duschmunstycken” bör produktbladet innehålla information om behovet av att kontrollera kompatibiliteten med en elektrisk dusch, t.ex. ”kontrollera att detta snålspolande duschmunstycke är kompatibelt med ditt nuvarande duschsystem om du tänker använda det med en elektrisk dusch”.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska som en del av ansökan intyga att produkten uppfyller kravet och tillhandahålla det behöriga organet ett eller flera provexemplar av användarinformationen och/eller en länk till tillverkarens webbplats med information.

Kriterium 7. Information på EU-miljömärket

Märket får innehålla den frivilliga tilläggstexten:

Riktlinjerna för användningen av märket med tilläggstext finns i Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo på

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Bedömning och kontroll : Sökanden ska lämna in ett prov på etiketten, samt ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium.

(1) ISO/IEC 17025:2005, Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier.

(2) Flödesregulatorn måste kunna ställas in på standardvattenflöde (sparläge) på högst 6 l/min. Det maximala vattenflödet får inte överstiga 8 l/min.

(3) Duschmunstycken och duschar med mer än en spridningsbild ska uppfylla kravet för inställningen med det maximala vattenflödet.

(4) Produkter som saluförs som lämpliga för lågtryckssystem, används normalt vid ett tryck på 0,1–0,5 bar.

(5) Artikel 10 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

(6) I förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) definieras vara som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.

(7) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(9) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(10) Förordning (EG) nr 1272/2008.

(11) Direktiv 67/548/EEG ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG () för att anpassa det till Reach-förordningen och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG () i ändrad lydelse.

(12) EUT L 396, 30.12.2006, s. 850.

(13) EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

(14) Om den medlemsstat där produkten släpps ut på marknaden har nationella krav för respektive testförfarande avseende avgivning av nickel från beläggningar, kan i stället ett intyg som styrker att dessa nationella krav är uppfyllda lämnas in för att visa överensstämmelse med detta krav.

(15) EN 16058 Påverkan av metaller på dricksvatten – Långtidstestmetod med dynamisk testrigg för utvärdering av nickelavgivning.

(16) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

(17) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Tillägg

Följande information grundar sig på rapporten ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part A – Procedure for the acceptance och Part B – Common Composition List som finns på http://www.umweltbundesamt.de/wasser-e/themen/trinkwasser/4ms-initiative.htm.

Utdrag 1 ur ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part A. Procedure for the acceptance, kapitel 2.

1. Godkännande av metalliska material i sammansättningslistan

Metalliska material som används för produkter i kontakt med dricksvatten måste vara upptagna i sammansättningslistan.

1.1 Förfarande för att lägga till material i sammansättningslistan

Det primära ansvaret för bedömning av material ska ligga kvar på nationell nivå, och bedömningen ska göras enligt vedertagna förfaranden och med stöd av nationell expertis. Tolkningen av testresultaten och tillämpningen av de kriterier för godkännande som beskrivs nedan är dock komplicerad. Därför bör en expertkommitté ge råd i beslutsprocessen.

Expertkommittén ska ha följande sakkunskap:

— God kompetens om korrosion och metallavgivning

— God kompetens om toxikologi och bedömning av dricksvattenkvalitet i ett hälsoperspektiv

— Kunskap om hur metalliska material och produkter används i dricksvattenbehandling och -försörjning

Gruppen av fyra medlemsstater enades om ett gemensamt förfarande för att godkänna material i en gemensam sammansättningslista. Detta förfarande beskrivs i del B i detta dokument.

1.2 Sammansättningslistans struktur

Sammansättningslistan innehåller olika kategorier av metalliska material.

En kategori definieras som

en grupp material med samma egenskaper i fråga om användningsområde, beteende i kontakt med dricksvatten och begränsningar vad gäller vattensammansättning och/eller kontaktyta.

Sammansättningslistan anger intervall för materialsammansättning för de olika kategorierna.

Varje kategori har ett referensmaterial.

Ett referensmaterial definieras som

ett material som ingår i en kategori, vars egenskaper i fråga om metallavgivning till dricksvatten är kända och reproducerbara, vars sammansättning är strikt kontrollerad och vars innehåll av de relevanta grundämnena ligger på eller nära den övre gränsen för godtagbarhet. Om ingående beståndsdelar har effekter som innebär att metallavgivning motverkas, måste detta beaktas.

I varje kategori förtecknas kommersiellt tillgängliga metalliska material som är godkända för användning i produkter i kontakt med dricksvatten. Materialen får endast användas för vissa produkter på grund av begränsningar vad gäller kontaktyta (tabell 1).

Tabell 1

Produktgrupper för metalliska material

Produktgrupp Exempel på produkter eller delar av produkter Antagen kontaktyta ”a” A Rörinstallationer i byggnader Rörledningar utan beläggning i vattenförsörjningssystem 100 % B Kopplingar Tillbehör Delar av pumpar i installationer i byggnader Delar av ventiler i installationer i byggnader 10 % C Rörliga delar i vattenmätare Delar av pumpar i vattenförsörjningssystem Delar av ventiler i vattenförsörjningssystem 1 %

— Produktgrupp A: upp till 100 % kontaktyta

För rörinstallationer i byggnader kan samma material användas för alla diametrar. Nästan 100 % av den yta som kommer i kontakt med vatten kan bestå av ett enda material, t.ex. koppar, förzinkat stål eller rostfritt stål. Utvärderingen av villkoren för säker användning måste baseras på högsta möjliga procentandel. Godkännande av en sammansättning för användning i rör inkluderar godkännande för alla användningsområden (t.ex. kopplingar, komponenter etc.).

I denna grupp ingår även metalliska rörledningar utan beläggning i vattenförsörjningssystem och vattenreningsprocesser.

— Produktgrupp B: upp till 10 % kontaktyta

Kopplingar eller tillbehör i installationer i byggnader kan vara tillverkade av ett enda material eller av flera material som är något olika. De vanligaste är gjorda av kopparlegeringar som innehåller bly. På grund av att dessa legeringar kan avge bly till vatten finns det ett behov av att begränsa den totala kontaktytan i produkter som framställts av dem. Vid bedömningen av material för dessa produkter antas de bidra med 10 % yta i kontakt med vatten.

I denna grupp ingår även metalldelar av pumpar och ventiler som används i installationer i byggnader.

— Produktgrupp C: mindre än 1 % kontaktyta

Av tekniska skäl kan smådelar behöva tillverkas av sammansättningar som inte är godkända för produktgrupp B, kopplingar och tillbehör. Andra sammansättningar med högre metallavgivning kan godkännas i dessa anordningar så länge deras användning inte avsevärt ökar den totala föroreningen av dricksvatten. Användningen av sådana sammansättningar bör begränsas till delar som inte överstiger 1 % av den totala ytan i kontakt med dricksvatten; exempelvis skulle mätarhuset till en vattenmätare behöva framställas av en sammansättning som är godkänd för grupp B, men en rörlig del kan tillverkas av material som anges för grupp C.

I denna grupp ingår även metalldelar av pumpar och ventiler som används i vattenförsörjningssystem och vattenreningsprocesser.

1.3 Uppgifter som krävs för bedömning

Godkännande av metalliska material grundas på resultat från långtidsförsök på en testrigg enligt EN 15664–1. Minsta testperiod är sex månader men perioden kan förlängas. Ytterligare krav för testning enligt EN 15664–1 beskrivs i punkterna 1.4 och 1.5.

För godkännande av ett referensmaterial för en kategori krävs godkända resultat från test enligt EN 15664–1 utförda med olika vatten (se EN 15664-2) som motsvarar de sammansättningar som normalt förekommer hos dricksvatten i EU.

För att lägga till ett material i en kategori krävs ett jämförande test med referensmaterialet enligt metoden EN 15664-1. För jämförande testning är det tillräckligt att använda ett lokalt dricksvatten, förutsatt att vattnet har en lämplig korrosivitet (se EN 15664-2).

Följande information ska lämnas:

— Testrapporter enligt EN 15664-1

— Testrapporter för testexemplarets sammansättning

— För varje sammansättning, information om gränser för viktiga legeringskomponenter och gränsvärden för föroreningar. Gränserna kommer att vara snävare för referensmaterial än för kommersiella legeringar.

— Gällande europeiska standard(er) för materialet

— Materialets egenskaper

— Produkter som ska tillverkas av materialet och deras användningsområden (a-faktor)

— Produktionsprocessen

— Annan information som anses lämplig för att stödja bedömningen

1.4 Specifikation av testexemplar

För testning av material enligt EN 15664-1 måste testexemplaren ha en viss sammansättning.

Alla grundämnen som överstiger 0,02 % kan vara av betydelse och måste redovisas för den materialsammansättning som ska förtecknas. För föroreningar under 0,02 % åligger det tillverkaren av legeringarna/materialen att garantera att ingen avgivning sker som kan orsaka negativa hälsoeffekter.

Testexemplaren ska ha följande sammansättning:

1.4.1 Referensmaterial

De testexemplar som lämnas in för testning av ett nytt referensmaterial och de testexemplar som används som referensmaterial för jämförande tester måste uppfylla följande krav:

— Beståndsdelar och föroreningar måste ligga inom det angivna intervallet.

Anmärkning: Referensmaterialets sammansättning bör godkännas innan testningen inleds. Sammansättningen ska ligga inom mycket snäva intervall och referensmaterialet bör utgöra ett sämsta-fall-material för kategorin vad gäller metallavgivning som kan ge upphov till betänkligheter.

1.4.2 Kandidatmaterial för jämförande tester

För kandidatmaterialen ska intervall för sammansättningen och dess tillåtna föroreningar fastställas. Jämförande testning är möjlig om fastställda intervall för kandidatmaterialet överensstämmer med definitionen av en befintlig materialkategori.

Sammansättningen av de testexemplar som används för testning måste ligga väl inom det fastställda intervallet för materialet. Med tanke på vad man vet om kopparlegeringar måste testexemplarens sammansättning uppfylla följande krav:

Beståndsdelar: — Cu och Zn som beståndsdelar måste ligga inom det angivna intervallet. — As som en beståndsdel ska överstiga 66 % av det angivna intervallet (t.ex. om det angivna intervallet är ≤ 0,15 % så är 66 % av intervallet (0,15 %) lika med 0,10 %, och grundämnesinnehållet bör då vara 0,10–0,15 %). — Al, Si och P ska understiga 50 % av det angivna intervallet. — För alla andra beståndsdelar ska innehållet överstiga 80 % av det angivna intervallet (t.ex. om det angivna intervallet är 1,6–2,2 % så är 80 % av intervallet (0,6 %) lika med 0,48 %, och grundämnesinnehållet bör då överstiga 2,08 %).

Föroreningar: — Föroreningar som ska analyseras i kontaktvattnet (se punkt 1.5) ska överstiga 60 % av det angivna maximiinnehållet

För andra icke-kopparlegeringar kan andra krav än dessa gälla.

1.5 Vattenanalys

Om ett nytt referensmaterial testas ska kontaktvattnet enligt EN 15664-1 analyseras med avseende på alla grundämnen som överstiger 0,02 % i sammansättningen av det angivna materialet, med undantag för

— Sn, Si och P om de ingår som beståndsdelar,

— Fe, Sn, Mn, Al, Si och P om de förekommer som föroreningar i legeringen.

Vid jämförande testning kan analysen av kontaktvatten begränsas till vissa grundämnen som specificeras för varje kategori i sammansättningslistan.

1.6 Kriterier för godkännande

I tabell 2 föreslås de godtagbara bidragen från metalliska produkter i kontakt med dricksvatten till de totala halterna av metaller vid konsumenternas tappställen. Tabellen bygger på de värden för kemiska parametrar och indikatorparametrar som är godtagbara enligt dricksvattendirektivet. De godtagbara bidragen har beräknats enligt följande principer:

— 90 % för grundämnen för vilka metalliska produkter i kontakt med dricksvatten utgör den enda större källan till kontaminering.

— 50 % för grundämnen för vilka andra källor till kontaminering är möjliga.

Vad gäller andra parametrar som inte förtecknas i dricksvattendirektivet har följande kriterier använts:

— Zink: Detta grundämne är inte giftigt i de halter som förekommer i vattenförsörjningssystem där förzinkade stålrör används. Dock kan zink ge upphov till klagomål om vattnets smak och utseende. Det föreslagna referensvärdet har fastställts för att säkerställa att zink inte minskar vattnets estetiska godtagbarhet (WHO, 2004).

— Tenn, vismut, molybden, titan: Dessa referensvärden grundas på preliminära värden som rekommenderas av en expert på toxikologi (Fawell, 2003).

— Andra metaller: Experter på toxikologi kommer vid behov att tillfrågas om råd avseende lämpliga referensvärden.

För att ge tid för utveckling av naturliga skyddande skikt, föreslås att testförfarandet simulerar en konditioneringsperiod på tre månader då ett litet överskridande av referenskoncentrationen tolereras.

Tabell 2

Godtagbara bidrag och referenskoncentrationer för godkännande av metalliska beståndsdelar av metalliska produkter i kontakt med dricksvatten

Parameter Godtagbart bidrag från metalliska produkter i kontakt med dricksvatten Parametervärde i dricksvattendirektivet eller föreslaget referensvärde i dricksvatten (μg/l) Referenskoncentration (RC) i systemet för godkännande (μg/l) Del B: Kemiska parametrar Antimon 50 % 5 2,5 Arsenik 50 % 10 5 Krom 50 % 50 25 Kadmium 50 % 5 2,5 Koppar 90 % 2 000 1 800 Bly 50 % 10 5 Nickel 50 % 20 10 Selen 50 % 10 5 Del C: Indikatorparametrar Aluminium 50 % 200 100 Järn 50 % 200 100 Mangan 50 % 50 25 Övriga: ej förtecknade i dricksvattendirektivet Vismut 90 % 10 9 Molybden 50 % 20 10 Tenn 50 % 6 000 3 000 Titan 50 % 15 7,5 Zink 90 % 3 000 2 700

1.7 Tillägg av ett referensmaterial för en kategori eller ett material som inte ingår i en förtecknad kategori

Tillägg av en beståndsdel i en legering eller ändring av intervallet för en sådan beståndsdel kan göra att legeringen hamnar utanför en viss kategori, och denna förändring kan påtagligt ändra materialets avgivning av metaller. I sådana fall, och för legeringar som är representativa för en viss kategori (referensmaterial), ska följande uppgifter anges:

— De uppgifter som förtecknas i punkt 1.3.

— Om en föreslagen ny sammansättning inte är jämförbar med en förtecknad materialkategori ska fullständiga testresultat från testriggar för rör enligt EN 15664-1 med användning av minst tre olika typer av dricksvatten enligt definitionerna i EN 15664-2 lämnas in.

1.7.1 Godkännande av referensmaterial

Vid bedömningen av resultaten från testriggsprovningen (enligt EN 15664-1) ska det aritmetiska medelvärdet av motsvarande koncentrationer i rör, MEPn(T), beaktas.

För alla användningsperioder (T) ska ett medelvärde av MEPn(T) för de tre testlinjerna i en rigg beräknas: MEPa(T).

Materialet kan godkännas för en produktgrupp med den antagna kontaktytan a (se tabell 1), om villkoren

I) MEPa(T) * a ≤ RC för T = 16, 21 och 26 veckor

II) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) för {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} och {21, 26} veckor

är uppfyllda för alla testade dricksvatten.

Om kriterium II inte är uppfyllt kan testet kan förlängas till maximalt 1 år. I detta fall är materialet godtagbart om villkoret

III) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) för {Tb, T} = {26, 39} och {39, 52} veckor

är uppfyllt för de testade dricksvattnen, i fall där kriterium II inte är uppfyllt.

Alla tillgängliga data ska beaktas. För testriggen enligt EN 15664-1 är dessa

— resultat från enskilda testlinjer,

— resultat för vatten som varit stillastående i 4 h, och

— parametrar för vattensammansättning.

Om prover från stillastående vatten har analyserats utöver kraven i EN 15664-1 ska dessa data också tas med i bedömningen.

Expertkommittén ska avgöra om tillgängliga data håller tillräcklig kvalitet (t.ex. inga större skillnader mellan de tre testlinjerna, tolkning av avvikande värden) för att en bedömning ska kunna göras och, om så är fallet, avgöra om material som bygger på kriterierna ovan kan godkännas. Godkända material, med angivande av kategori, kommer att läggas till i sammansättningslistan som referensmaterial.

1.8 Tillägg av material till sammansättningslistan inom en materialkategori

Om det kan visas att beståndsdelarna i ett kandidatmaterial för godkännande omfattas av en kategori, kan materialet läggas till i sammansättningslistan, förutsatt att tillfredsställande resultat erhålls vid ett standardiserat test i testrigg enligt EN 15664-1 där materialet jämförs med motsvarande referensmaterial, med användning av ett vatten som definieras i EN 15664-2.

För varje material ska följande uppgifter lämnas:

— De uppgifter som förtecknas i punkt 1.3.

— Resultat från tester utförda i testriggar för rör enligt EN 15664-1, där materialet jämförs med referensmaterialet för kategorin i fråga.

1.8.1 Godkännande av ett material genom jämförande tester

Vid bedömningen av resultaten från testriggsprovningen (enligt EN 15664-1) ska det aritmetiska medelvärdet av motsvarande koncentrationer i rör, MEPn(T), beaktas.

För alla användningsperioder (T) ska ett medelvärde av MEPn(T) för de tre testlinjerna i riggen beräknas: MEPa(T).

För referensmaterialet ska MEPa,RM(T) för de tre referenslinjerna beaktas.

Materialet kan godkännas för en produktgrupp med den antagna kontaktytan a för referensmaterialet (se tabell 1), om villkoren

I) MEPa(T) ≤ MEPa,RM(T) för T = 16, 21 och 26 veckor

II) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) för {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} och {21, 26} veckor

är uppfyllda för det testade dricksvattnet.

Om kriterium II inte är uppfyllt kan testet kan förlängas till maximalt 1 år. I detta fall är materialet godtagbart om villkoret

III) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T) för {Tb, T} = {26, 39} och {39, 52} veckor

är uppfyllt.

Alla tillgängliga data ska beaktas. För testriggen enligt EN 15664-1 är dessa

— resultat från enskilda testlinjer,

— resultat för vatten som varit stillastående i 4 h, och

— parametrar för vattensammansättning.

Om prover från stillastående vatten har analyserats utöver kraven i EN 15664-1 ska dessa data också tas med i bedömningen.

Expertkommittén ska avgöra om tillgängliga data håller tillräcklig kvalitet (t.ex. inga större skillnader mellan de tre testlinjerna, tolkning av avvikande värden) för att en bedömning ska kunna göras och, om så är fallet, avgöra om de material som bygger på kriterierna ovan kan godkännas. Godkända material kommer att läggas till i sammansättningslistan för den kategori av referensmaterialet som används för jämförande testning.

Utdrag 2 ur ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part B – Common Composition List, kapitel 2.

Kopparlegeringar

Koppar-zink-bly-legeringar

1.8.1.1 Kategori

Sammansättningsgränser för kategorin

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar ≥ 57,0 Antimon 0,02 Zink Resterande Arsenik 0,02 Bly ≤ 3,5 Vismut 0,02 Aluminium ≤ 1,0 Kadmium 0,02 Järn ≤ 0,5 Krom 0,02 Kisel ≤ 1,0 Nickel 0,2 Tenn ≤ 0,5





Referensmaterialets sammansättning

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar 57,0–59,0 Antimon 0,02 Zink Resterande Arsenik 0,02 Bly 1,9–2,1 Vismut 0,02 Kadmium 0,02 Krom 0,02 Nickel 0,2 Aluminium 0,2 Järn 0,3 Kisel 0,02 Tenn 0,3

Grundämnen som ska beaktas i migrationsvattnet:

Bly, nickel, koppar, zink

Tillsats av:

För varje grundämne: Godkännandefaktorer jämfört med ovannämnda referensmaterial

1.8.1.2 Godkända legeringar

Godkänd legering Mässing B2 (baserat på CW617N, CW612N)

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar 57,0–60,0 Antimon 0,02 Zink Resterande Arsenik 0,02 Bly 1,6–2,2 Vismut 0,02 Kadmium 0,02 Krom 0,02 Nickel 0,1 Aluminium 0,05 Järn 0,3 Kisel 0,03 Tenn 0,3

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Produktgrupp B

Produktgrupp C

Grund för godkännande

Tysk rapport om standardiseringsvägledande forskning: RG_CPDW_01_074

Dossier John Nuttall (mars 2006)

Godkänd legering Mässing B1 (baserat på CW614N, CW603N)

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar 57,0–62,0 Antimon 0,02 Zink Resterande Arsenik 0,02 Bly 2,5–3,5 Vismut 0,02 Kadmium 0,02 Krom 0,02 Nickel 0,2 Aluminium 0,05 Järn 0,3 Kisel 0,03 Tenn 0,3

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Produktgrupp C

Grund för godkännande

Tysk rapport om standardiseringsvägledande forskning: RG_CPDW_01_074

Dossier John Nuttall (mars 2006)

Koppar-zink-bly-arsenik-legeringar

1.8.1.3 Kategori

Sammansättningsgränser för kategorin

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar ≥ 61,0 Antimon 0,02 Zink Resterande Vismut 0,02 Arsenik ≤ 0,15 Kadmium 0,02 Bly ≤ 2,2 Krom 0,02 Aluminium ≤ 1,0 Nickel 0,2 Järn ≤ 0,5 Kisel ≤ 1,0 Tenn ≤ 0,5





Referensmaterialets sammansättning

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar 61,0–63,0 Antimon 0,02 Zink Resterande Vismut 0,02 Arsenik 0,09–0,13 Kadmium 0,02 Bly 1,4–1,6 Krom 0,02 Aluminium 0,5–0,7 Nickel 0,2 Järn 0,12 Kisel 0,02 Tenn 0,3

Grundämnen som ska beaktas i migrationsvattnet:

Bly, nickel, arsenik, koppar, zink

Användningsbegränsningar för metalliska material beroende på vattensammansättning (hälsobaserat)

Utifrån resultaten av pågående riktad forskning (branschvis) kommer legeringskomponenterna (beståndsdelarna) och föroreningarna att begränsas så att legeringarna kan användas i alla typer av dricksvatten.

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Produktgrupp B

Produktgrupp C

Grund för förslaget

Dossier John Nuttall (mars 2006)

Tillsats av:

För varje grundämne: Godkännandefaktorer jämfört med ovannämnda referensmaterial

Koppar-tenn-zink-bly-legeringar

1.8.1.4 Kategori

Sammansättningsgränser för kategorin

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar Resterande Aluminium 0,01 Zink ≤ 6,5 Antimon 0,1 Tenn ≤ 13,0 Arsenik 0,03 Bly ≤ 3,0 Vismut 0,02 Nickel ≤ 0,6 Kadmium 0,02 Krom 0,02 Järn 0,3 Kisel 0,01





Referensmaterialets sammansättning

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar Resterande Aluminium 0,01 Zink 5,9–6,2 Antimon 0,1 Tenn 3,9–4,1 Arsenik 0,03 Bly 2,8–3,0 Vismut 0,02 Nickel 0,5–0,6 Kadmium 0,02 Krom 0,02 Järn 0,3 Kisel 0,01

Grundämnen som ska beaktas i migrationsvattnet:

Bly, nickel, antimon, koppar, zink, tenn

Tillsats av:

För varje grundämne: Godkännandefaktorer jämfört med ovannämnda referensmaterial

1.8.1.5 Godkända legeringar

Godkänd legering Kanonmetall GM1 (baserat på CC491K)

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar 84,0–88,0 Aluminium 0,01 Zink 4,0–6,0 Antimon 0,1 Tenn 4,0–6,0 Arsenik 0,03 Bly 2,5–3,0 Vismut 0,02 Nickel 0,1–0,6 Kadmium 0,02 Krom 0,02 Järn 0,3 Kisel 0,01

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Produktgrupp B

Produktgrupp C

Grund för förslaget: Tysk rapport om standardiseringsvägledande forskning: RG_CPDW_01_074; Dossier John Nuttall (mars 2006)

Kopparmetaller

Koppar

1.8.1.6 Kategori

Sammansättningsgränser för kategorin

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar ≥ 99,9 Övriga, totalt ≤ 0,1 Fosfor ≤ 0,04





Referenssammansättning

Beståndsdel EN-nummer Cu-DHP CW 024A

Grundämnen som ska beaktas i migrationsvattnet:

Inga: inget behov av jämförande tester

1.8.1.7 Godkända legeringar

Koppar (Cu-DHP)

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Koppar ≥ 99,9 Övriga, totalt ≤ 0,1 Fosfor ≤ 0,04

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Produktgrupp A

Produktgrupp B

Produktgrupp C

Användningsbegränsningar för metalliska material beroende på vattensammansättning (hälsobaserat)

Bildandet av kopparföreningarna på ytan av kopparrör och – följaktligen – upplösningen, påverkas starkt av mindre vanliga beståndsdelar i vattnet. I vissa vattensammansättningar kan urlakningshastigheten för koppar vara oacceptabelt hög. Medlemsstaterna kan behöva erbjuda rådgivning till vattenindustrin och till leverantörer och installatörer av kopparrör om de begränsningar som kan behöva införas för användning av kopparrör när det gäller vattensammansättningar för vilka alltför stor urlakning av koppar kan ske.

Ytterligare undersökningar om förenligheten av koppar med vissa vattensammansättningar måste utföras med användning av harmoniserade förfaranden för utredning och utvärdering.

Grund för förslaget

Det krävs forskningsresultat och praktiska erfarenheter från flera medlemsstater för att fastställa villkoren för säker användning.

Anmärkning:

Förorening av dricksvatten från kopparrör påverkas av flera egenskaper hos vattensammansättningen. Det finns i dagsläget ingen samsyn kring den kombinerade effekten av dessa egenskaper eller deras interaktioner. Informationen är också bristfällig om vilka sammansättningar av dricksvatten som sannolikt leder till överträdelser av dricksvattendirektivet.

Förtennade kopparrör och förtennade kopparkopplingar

För förtennade kopparrör och förtennade kopparkopplingar används koppar enligt 4.3.1 som grundmaterial. På detta substrat deponeras ett tennskikt genom olika processer. Genom diffusion av kopparjoner in i tennskiktet bildas en växande intermetallisk fas bestående av tenn och koppar (η-fas = Cu6Sn5).

1.8.1.8 Kategori

Sammansättningsgränser för kategorin: tennskikt

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Tenn och koppar 99,90 Antimon 0,01 Arsenik 0,01 Vismut 0,01 Kadmium 0,01 Krom 0,01 Bly 0,01 Nickel 0,01





Referenssammansättning

Kopparrör i enlighet med EN 1057

Beståndsdel EN-nummer Cu-DHP CW 024A

1.8.1.9 Godkända legeringar

CW 024A – koppar med ett tennskikt på 1 μm med följande sammansättning:

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Tenn 90 Antimon 0,01 Koppar < 10 Arsenik 0,01 Vismut 0,01 Kadmium 0,01 Krom 0,01 Bly 0,01 Nickel 0,01

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Produktgrupp A

Produktgrupp B

Produktgrupp C

Grund för förslaget:

Laktester

a : Riggtester i representativa dricksvatten i Tyskland, offentliggjorda i: A. Baukloh, S. Priggemeyer, U. Reiter, B. Winkler, Chemically inner tinned Copper Pipes, Less Copper in Corrosive Drinking Waters, Metall 10–11 (1998), s. 592–600. b : Riggtester enligt DIN 50931 (riggtest): Teknisk rapport DVGW/TZW, 2000

Befintliga godkännanden utan restriktioner i dricksvatten

— Nederländerna: enligt BRL-K19005

— Tyskland: enligt DIN 50930, T6 och DVGW GW 392

— Danmark, ETA

Förzinkat stål

1.8.1.10 Kategori

Den zinkbeläggning som blir resultatet av förzinkningen ska uppfylla följande krav:

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Zink Antimon 0,01 Arsenik 0,02 Kadmium 0,01 Krom 0,02 Bly 0,05 Vismut 0,01

1.8.1.11 Godkända legeringar

Den zinkbeläggning som blir resultatet av förzinkningen ska uppfylla följande krav:

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Zink Antimon 0,01 Arsenik 0,02 Kadmium 0,01 Krom 0,02 Bly 0,05 Vismut 0,01

Vägledning om användningsbegränsningar för metalliska material beroende på vattensammansättning

Följande formel föreslås för att identifiera vattensammansättningar med godtagbar korrosionshastighet för förzinkat stål.

pH ≥ 7,5 eller fri CO2 ≤ 0,25 mmol/l

OCH Alkalinitet ≥ 1,5 mmol/l OCH S1 < 2 (S1 definieras nedan) OCH Kalcium ≥ 0,5 mmol/l OCH Konduktivitet ≤ 600 μS/cm vid 25 °C OCH S2 < 1 eller S2 > 3 (S2 definieras nedan)

koncentrationer i mmol/l

koncentrationer i mmol/l

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Produktgrupp A

Produktgrupp B

Produktgrupp C

Grund för förslaget

Det finns regelverk om vattensammansättning i Frankrike (DTU 60.1 / NF s. 40–201) och Tyskland (DIN 50930–3). I dessa fall är gränsvärdena baserade på praktisk erfarenhet, men uttrycka på olika sätt. Förslaget täcker i stort sett samma vattensammansättningar som dessa regelverk. Förslaget tar hänsyn till tillgängliga resultat från forskning i Tyskland liksom standardiseringsvägledande forskning.

Förslaget omfattar också rekommendationerna från EN 12502–3 när det gäller risken för lokal korrosion. Sådan lokal korrosion leder ofta till försämrad vattenkvalitet på grund av järnets korrosionsprodukter.

Förslaget bygger på resultat som erhållits med förzinkade stålrör med en blyhalt på 0,6–1,0 % i zinkskiktet, och man har antagit att rör med lägre blyhalt uppvisar ett liknande beteende.

Kolstål

Kolstål för rör och tankar

Kolstål utan permanenta skyddande skikt bör inte användas i kontakt med dricksvatten.

Kolstål för tillbehör

Oskyddat kolstål kan användas för speciella tillämpningar (t.ex. pumpar, ventiler) och bara om kontaktytan med vatten är liten.

1.8.1.12 Kategori

Beståndsdelar och föroreningar bör inte överskrida följande gränsvärden:

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Järn Antimon 0,02 Kol ≤ 2,11 Arsenik 0,02 Krom ≤ 1,0 Kadmium 0,02 Molybden ≤ 1,0 Bly 0,02 Nickel ≤ 0,5

1.8.1.13 Godkända legeringar

Beståndsdelar och föroreningar bör inte överskrida följande gränsvärden:

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Järn Antimon 0,02 Kol ≤ 2,11 Arsenik 0,02 Krom ≤ 1,0 Kadmium 0,02 Molybden ≤ 1,0 Bly 0,02 Nickel ≤ 0,5

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Grupp C

Grund för förslaget

Utkastet till italienskt regelverk

Beräkning av möjlig inverkan på dricksvatten

Gjutjärn

Gjutjärn för rör och tankar

Gjutjärn utan permanenta skyddande skikt bör inte användas för rör och kopplingar i kontakt med dricksvatten.

Gjutjärn för tillbehör

Oskyddat gjutjärn kan användas för speciella tillämpningar (t.ex. pumpar, ventiler) och bara om kontaktytan med vatten är mycket liten. Sammansättningen behöver regleras.

1.8.1.14 Kategori

Beståndsdelar och föroreningar bör inte överskrida följande gränsvärden:

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Antimon 0,02 Järn Arsenik 0,02 Kol Kadmium 0,02 Krom ≤ 1,0 Bly 0,02 Molybden ≤ 1,0 Nickel ≤ 6,0

1.8.1.15 Godkända legeringar

Beståndsdelar och föroreningar bör inte överskrida följande gränsvärden:

Beståndsdel Innehåll (%) Förorening Maxvärde (%) Antimon 0,02 Järn Arsenik 0,02 Kol Kadmium 0,02 Krom ≤ 1,0 Bly 0,02 Molybden ≤ 1,0 Nickel ≤ 6,0

Godkännandet gäller följande produktgrupper:

Grupp C

Grund för förslaget

Utkastet till italienskt regelverk

Det franska regelverket

Beräkning av möjlig inverkan på dricksvatten