KOMMISSIONENS BESLUT av den 3 juli 1998 om provning av enstaka brinnande föremål (SBI) som anges i beslut 94/611/EG om genomförandet av artikel 20 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter [delgivet med nr K(1998) 1743] (Text av betydelse för EES) (98/457/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG (2), särskilt artikel 20 i detta, och

av följande skäl:

Skillnaderna mellan medlemsstaternas provningsmetoder och klassificeringssystem för produkters reaktion vid brandpåverkan innebär att harmonisering endast är möjlig om ett enhetligt klassificeringssystem införs inom hela gemenskapen, utgående från allmänt accepterade provningsmetoder.

I artikel 3.2 i direktiv 89/106/EEG fastställs att en klassindelning kan behöva företas för varje väsentligt krav, om hänsyn skall kunna tas till eventuella skillnader i skyddsnivåer för byggnadsverk.

I punkt 4.3.1.1 i tillämpningsdokument nr 2 som är fogat till kommissionens meddelande om tillämpningsdokumenten till direktiv 89/106/EEG (3), fastställs att det för att möjliggöra en samordnad utvärdering av produkters reaktion vid brandpåverkan kommer att utvecklas en harmoniserad lösning som kan innebära prov i full skala eller modellskala som motsvarar verkliga relevanta brandscenarier.

Denna harmoniserade lösning ligger inom ramen för ett klassificeringssystem som antagits i kommissionens beslut 94/611/EG (4).

I tabell 1 i bilagan till beslut 94/611/EG hänvisas till en provningsmetod för enstaka brinnande föremål (single burning item, SBI), som krävs för provning av produkter som skall användas i väggar och innertak, inbegripet ytbeklädnader, byggelement, produkter som ingår i byggnadselement, komponenter till rör och kanaler samt produkter till fasader och ytterväggar i klasserna B, C och D.

Skillnaderna i den anordning som används för att prova reaktionen vid branpåverkan kan leda till skillnader mellan provningsresultaten. För att säkerställa att samma provningsresultat uppnås i hela gemenskapen är det därför nödvändigt att fastställa enhetliga föreskrifter för utformningen av provningsanordningen för enstaka brinnande föremål.

Den enhetliga utformningen av provningsanordningen för enstaka brinnande föremål har fastställts på grundval av en undersökning som genomförts på kommissionens vägnar av gruppen för officiella laboratorier, i vilken olika provningsanordningars förmåga att uppfylla de krav på provning av reaktion vid brandpåverkan som fastställs i beslut 94/611/EG undersöktes, och där den lämpligaste utformningen rekommenderas.

Den rekommenderade utformningen av provningsanordningen för enstaka brinnande föremål utsattes för ett jämförelseprovningsprogram på ett flertal laboratorier (round-robin) som omfattade ett brett urval av byggnadsmaterial.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Provningsanordningen för enstaka brinnande föremål (single burning item, SBI) i ett rum som behandlas i tabell 1 i bilagan till beslut 94/611/EG, och som skall användas till klassificering av byggprodukter avseende deras reaktion vid brandpåverkan skall överensstämma med den utformning som föreskrivs i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 juli 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

(3) EGT C 62, 28.2.1994, s. 23.

(4) EGT L 241, 16.9.1994, s. 25.

BILAGA

PROVNINGSANORDNING FÖR ENSTAKA BRINNANDE FÖREMÅL, SBI

1. Allmänt

Provningsanordningen för enstaka brinnande föremål skall beskrivas fullständigt i en kommande europeisk standard.

Provningsanordningen för enstaka brinnande föremål skall i samtliga fall i sin helhet (inbegripet brandrummet) vara enhetligt utformad, med förbehåll för tillåtna variationer (t.ex. toleranser) vilka skall anges i denna europeiska standard.

2. Provningsprinciper

En provenhet bestående av två vertikala sidostycken som bildar ett rätvinkligt hörn utsätts för lågan från en brännare som placeras i hörnets nedre del. Lågan framkallas genom förbränning av propangas som sprutas in genom en sandbädd.

Efter det att brännaren tänts skall följande parametrar avseende provenhetens brandprocess noteras: antändningstid, lågans spridning, värmeavgivning, rökutveckling och förekomst av brinnande droppar/partiklar.

3. Provningsanordning

Provningsanordningen för enstaka brinnande föremål består av ett brandrum, SBI-utrustningen (vagn, ställning, brännare, huv, samlingsrör och rörledningar), systemet för propangastillförsel, systemet för rökgasventilation och allmän mätutrustning.

Exakt specifikation och utformning av provningsanordningen kommer att fastställas i den kommande europeiska standard som avses i punkt 1. Anordningen kommer att omfatta följande huvudsakliga komponenter:

3.1 SBI-brandrummet

- Innermått:

- höjd 2,4 ± 0,1 m (ställningens övre nivå),

- golvyta: 3,0 ± 0,6 m åt båda hållen.

- Fönster: fönster i de två väggar som befinner sig mitt emot framsidorna av provenhetens båda vertikala sidostycken.

- En vägg med öppning för vagn. Avståndet mellan vagn och sidoväggar skall vara ≥ 0,5 m.- När vagnen är på plats skall ytan av brandrummets alla öppningar, med undantag för luftintaget vid vagnens nedre del och rökgasventilationsöppningen i huven, tillsammans inte överskrida 0,05 m2.

3.2 SBI-utrustning

SBI-utrustning består av följande komponenter:

a) En vagn på vilken provenhetens två sidostycken placeras vinkelrätt mot varandra, med den primära sandbäddsbrännaren i nedre delen av det vertikala hörn som bildas av sidostyckena. Vagnen placeras så att dess baksida tillsluter öppningen i brandrummets vägg. Luftintaget under vagnens botten förses med perforerade plattor så att ett jämnt fördelat luftflöde utmed brandrummets golv erhålls.

b) En fast ställning i vilken vagnen skjuts in, och som stöder huven. Den sekundära brännaren monteras på ställningen.

c) En huv ovanpå ställningen, som samlar upp förbränningsgaserna.

d) Ett samlingsrör ovanpå huven, med ett horisontellt utsläpp för avgaser. Baffelplåtar i nedre delen av samlingsröret förhindrar att flödet i huven blir alltför asymmetriskt.

e) Ett mätrör vars dimensioner och utformning är fastställda.

Provningsutrustningen skall vara dimensionerad för provenheter med en tjocklek på upp till 200 mm.

3.3 Brännare och system för propangastillförsel

a) SBI-utrustningen omfattar två identiska sandbäddsbrännare, en i vagnens bottenplatta, och en monterad på en av ställningens stolpar. Brännarna skall ha följande egenskaper:

- Form: rätvinklig triangel (sett uppifrån) med lika långa sidor på 250 mm och en höjd på 80 mm. Botten skall vara sluten med undantag för en 1/2″ rörmuff i brännarens tyngdpunkt. Brännaren skall vara öppen upptill. Dimensionerna skall ha en tolerans på ± 2 mm.

- En låda av 1,5 mm tjockt stål (rostfritt), fylld med ett 60 mm tjockt bottenskikt av grus (kornstorlek 4-8 mm) och ett 20 mm tjockt övre skikt av "sand" (kornstorlek 2-4 mm). De båda skikten stabiliseras av metalltrådsnät som också hindrar gruset från att tränga in i gasrörsmuffen. Skiktens tjocklek skall ha en tolerans på ± 2 mm.

- Placering:

- Den primära brännaren monteras i botten och ansluts till U-profilen på provningsutrustningens undersida.

- Den sekundära brännaren monteras på den ställningsstolpe som befinner sig mitt emot provenhetens hörn, med brännarens ovansida på en höjd av 1 450 ± 5 mm från golvet (1 000 mm vertikalt avstånd till huven). Brännarens diagonal skall vara parallell med och närmast den primära brännarens diagonal, och dess 45 graders hörn skall befinna sig på ett avstånd av 700 ± 5 mm från provenhetens placering.

b) Provenheten skyddas mot värmeflödet från sekundärbrännarens låga genom en skärm, vars material och utformning skall vara fastställda.

c) Brännarna skall vara försedda med en antändningsanordning, exempelvis en tändlåga eller en glödtråd.

d) Propanets renhetsgrad skall vara minst 95 %. Propanet tillförs genom en massflödesregulator med fastställda egenskaper.

3.4 Rökgasventilationssystem

Ventilationssystemet för rökgaser skall uppfylla de krav som fastställs i den kommande europeiska standard som avses i punkt 1.

3.5 Allmän mätutrustning

Mätutrustningens typ, prestanda och placering skall fastställas i den kommande europeiska standard som avses i punkt 1.

4. Provenhet

Den hörnformade provenheten sammansätts av två sidostycken, vilka benämns det långa respektive det korta sidostycket.

Provenheter av skivor eller fribärande produkter skall ha följande ytmått:

a) kort sidostycke: 495 ± 5 mm × 1 500 ± 5 mm

b) långt sidostycke: 1 000 ± 5 mm × 1 500 ± 5 mm

Provenheter av andra produkttyper (exempelvis kablar, rör, kanaler och lösfyllnadsisoleringsmaterial) skall tillhandahållas och monteras på ett representativt sätt, vilket skall beskrivas fullständigt i en kommande europeisk standard.

Där så är lämpligt skall produkterna fästas mot ett underlag på ett sätt som så nära som möjligt efterliknar produktens slutanvändning. Underlagen och hur produkten skall fästas vid dessa skall fastställas i en kommande europeisk standard.

Produkterna skall fästas vid en bakomliggande skiva med fastställda egenskaper och konditioneras i enlighet med bestämmelserna i en kommande europeisk standard.

Provenhetens sidostycken skall placeras vertikalt i vagnen och märkas med horisontella och vertikala linjer. Dessa förfaranden skall fastställas i en kommande europeisk standard.

5. Provningsförfarande

Provningsförfarandet, inbegripet kalibrering, montering och förutsättningar för genomförandet, samt vilka parametrar som skall mätas skall beskrivas i detalj i en kommande europeisk standard.