2.

Bilaga II.2 ska ersättas med följande: ”2. METOD FÖR BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX Följande metod ska användas för att beräkna energieffektivitetsindex (EEI) för cirkulationspumpar: 1. Fristående cirkulationspumpar med pumpkåpa ska mätas som en komplett enhet. Fristående cirkulationspumpar utan pumpkåpa ska mätas med en pumpkåpa som är identisk med en sådan pumpkåpa pumparna ska användas med. Produktintegrerade cirkulationspumpar ska monteras loss från produkten och mätas med en referenspumpkåpa. Cirkulationspumpar utan pumpkåpa som är avsedda att integreras i en produkt ska mätas med en referenspumpkåpa, där man med referenspumpkåpa avser en pumpkåpa som levererats av tillverkaren och som är försedd med in- och utloppsventiler på samma axel och som är konstruerade för att anslutas till rörsystemet på ett värmesystem eller i sekundärkretsen i kylningssystem. 2. Om cirkulationspumpen har fler än en inställning för tryckhöjd och flöde ska den mätas med maximal inställning. Tryckhöjd (H) är den tryckhöjd (i meter) som cirkulationspumpen producerar på den angivna driftsplaceringen. Flöde (Q) är volymflödet för vatten genom cirkulationspumpen (m3/h). 3. Finn den punkt där Q · H är maximalt, och ange flöde och tryckhöjd vid den punkten som: Q100 % och H100 % , 4. Beräkna den hydrauliska effekten Phyd vid denna punkt. Hydraulisk effekt uttrycker den aritmetiska produkten av flödet (Q), tryckhöjden (H) och en konstant. Phyd är den hydrauliska effekt som cirkulationspumpen levererar till den vätska som pumpas vid den angivna driftsplaceringen (i watt). 5. Referenseffekten beräknas som: Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W Referenseffekten är förhållandet mellan en cirkulationspumps hydrauliska effekt och elförbrukning, varvid sambandet mellan cirkulationspumpens effektivitet och storlek beaktas. Pref är cirkulationspumpens referenselförbrukning (i watt) vid en given tryckhöjd och ett givet flöde. 6. Referenskontrollkurvan definieras som den raka linjen mellan följande punkter: (Q 100 %, H 100 %) och (Q 0 %, ) 7. Välj en inställning på cirkulationspumpen som medför att cirkulationspumpen på den valda kurvan når punkten Q · H = max. I fråga om produktintegrerade cirkulationspumpar ska referenskontrollkurvan följas genom justering av systemkurvan och cirkulationspumpens varvtal. Med systemkurva avses förhållandet mellan flöde och tryckhöjden (H = f(Q)) som uppstår från friktionen i värmesystemet eller kylningssystemet enligt följande bild: 8. Mät P1 och H vid följande flöden: Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % P1 är den elektriska effekt (i watt) som cirkulationspumpen förbrukar vid den fastställda driftsplaceringen. 9. Beräkna PL enligt följande: , om H meas ≤ H ref P L = P 1,meas , om H meas > H ref där Href är tryckhöjden på referenskontrollkurvan vid de olika flödena. 10. Med hjälp av de upppmätta värdena för PL och denna belastningsprofil: Flöde [%] Tid [%] 100 6 75 15 50 35 25 44 Beräkna den viktade genomsnittliga effekten PL,avg som PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 % Beräkna energieffektivitetsindex (1) som , där C 20 % = 0,49 Förutom i fråga om cirkulationspumpar som är integrerade i produkter som är konstruerade för primärkretsen i system som distribuerar termisk solenergi och i värmepumpar, där energieffektivitetsindexet beräknas enligt följande: där C20 % = 0,49 och n s är det specifika varvtalet definierat som där n s [rpm] är värmepumpens specifika varvtal, och n100 % är varvtalet i varv per minut vid denna belastning vid Q 100 % och H 100 %.