Vendar je v Uredbi (EU) št. 1253/2014 navedeno, da je razlika med notranjo in zunanjo temperaturo 20 K. Zato se lahko uporabita le standarda EN 308 in EN 13053.

V standardu ISO 16494 je opisan preskusni postopek za prezračevalno enoto s HRS. Vsebuje tudi posebne zahteve glede statičnega tlaka pri izhodih in vhodih ter nastavitev ventilatorja. Preskusna nastavitev je enaka kot v standardih EN 13141-7 in EN 308. Kar zadeva metodo za merjenje pretoka zraka, se nanaša na standarde EN ISO 5801, ISO 3966 in EN ISO 5167-1.

Standard EN 13779 (oddelek 6.6) se nanaša na standard EN 13053 v zvezi z opisom in razvrstitvijo HRS. Na standard EN 308 pa se nanaša v zvezi s preskusnimi nastavitvami in postopkom.

Standard EN 13053 (oddelek 6.5 in Priloga A) se glede preskusne nastavitve in postopka nanaša na standard EN 308. Edina izjema je namestitev temperaturnih senzorjev v enoto.

Pri vrednosti za qnom, uporabljeni za izračun ηfan, pri DPE je treba upoštevati stran zračnega toka (stran za dovod zraka in stran za odvod zraka) in ne vsote dovodnega in odvodnega zračnega toka, ki se deli z dva.

Za nadaljnji opis glej Poglavje 3 tega dokumenta in dokument Danskega tehnološkega inštituta z naslovom „Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint“.

Tlak, izmerjen v kanalu (merilni kanali), in dovoljeni odklon je treba zasnovati in preskusiti v skladu s standardom EN ISO 5801, dokler se ta uporablja.

Nazivni zunanji tlak je razlika statičnega tlaka med vhodom in izhodom. V primeru DPE to velja za oba zračna tokova.

Izmeri se lahko tudi v skladu s standardi EN 13141-4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 11 glede na vrsto enote in v skladu s standardom EN ISO 5801. Standardi serije EN 13141 se nanašajo predvsem na stanovanjsko prezračevanje, vendar vsebujejo več podrobnosti glede nekaterih vrst proizvodov in se lahko uporabijo za področja, za katera postopki iz standarda EN 13053 še niso določeni. V tem primeru se uporabljata metoda iz standardov serije EN 13141 ter merilno načelo iz standardov EN 13053 in EN ISO 5801.

V standardu EN 13053 je navedeno, da je treba izmeriti električno moč, napetost in tok, ne vsebuje pa sklicev na standarde in opisov metod (preglednica 2). Vsebuje sklic na splošno preskusno metodo iz standarda EN ISO 5801 (5.2.2).

„Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint“

Za meritve in izračun glej opis v dokumentu Danskega tehnološkega inštituta z naslovom „Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint“.

Standarda EN 13053 in EN ISO 5801 se uporabljata za merjenje pretoka in hitrosti. Območje za izračun hitrosti se izmeri s +/–3-odstotno negotovostjo.

Izgube pri vhodu in izhodu NSPE je treba vključiti v „notranji padec tlaka prezračevalnih elementov“ (Δps, int).Če ima prezračevalna enota s kanalskim razvodom odprtine v velikosti celotnega preseka (notranji presek sistemov kanalov je enak preseku NSPE), ni dodatnih izgub tlaka pri odprtinah za vhod in izhod.

„Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint“

Učinkovitost ventilatorja (ηfan)

CEN

zunanja – standard EN ISO 5801 (pri EPE brez filtra/dodatnih elementov) notranja – noben ustrezen standard ni primeren