2.

točka 2 Priloge II se nadomesti z naslednjim besedilom: „2. METODOLOGIJA IZRAČUNA INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Metodologija izračuna indeksa energetske učinkovitosti (EEI) za črpalke je taka: 1. Samostojne obtočne črpalke z ohišjem črpalke se merijo kot popolna enota; samostojne črpalke brez ohišja črpalke se merijo z ohišjem črpalke, povsem enakim ohišju črpalke, v katerem se nameravajo uporabljati; črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, se demontirajo z izdelka in merijo z referenčnim ohišjem črpalke; črpalke brez ohišja črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, se merijo z referenčnim ohišjem črpalke; pri čemer ‚referenčno ohišje črpalke‘ pomeni ohišje črpalke, ki ga dobavi proizvajalec in pri katerem sta vstopna in izstopna odprtina na isti osi ter sta namenjena priključitvi na cevi sistemov ogrevanja ali na sekundarne vode razdelilnih sistemov hlajenja. 2. Če ima črpalka več kot eno nastavitev manometrične višine in pretoka, izmeriti črpalko ob maksimalni nastavitvi. ‚Manometrična višina‘ (H) pomeni manometrično višino (v metrih), ki jo proizvaja črpalka v določeni točki delovanja. ‚Pretok‘ (Q) pomeni hitrost pretoka količine vode skozi črpalko (m3/h). 3. Najti točko, kjer je Q · H največji, ter določiti pretok in manometrično višino na tej točki: Q100% in H100% . 4. Izračunati hidravlično moč Phyd na tej točki. ‚Hidravlična moč‘ pomeni aritmetični zmnožek pretoka (Q), manometrične višine (H) in konstante. ‚Phyd‘ pomeni hidravlično moč, ki jo daje črpalka tekočini pri črpanju v določeni točki delovanja (v vatih). 5. Izračunati referenčno moč: Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W ‚Referenčna moč‘ pomeni razmerje med hidravlično močjo in električno močjo črpalke ob upoštevanju odvisnosti med učinkovitostjo črpalke in njeno velikostjo. ‚Pref‘ pomeni črpalkino referenčno moč (v vatih) pri določeni manometrični višini in določenem pretoku. 6. Določiti referenčno krivuljo kontrole kot ravno črto med točkama: (Q 100 %, H 100 %) in (Q 0 %, ) 7. Izbrati nastavitev črpalke, ki bo zagotavljala, da črpalka na izbrani krivulji doseže največjo vrednost Q · H (Q · H = max). Pri črpalkah, namenjenih vgradnji v izdelke, slediti referenčni krivulji kontrole in v ta namen prilagajati krivuljo sistema in hitrost črpalke. ‚Krivulja sistema‘ je odvisnost med pretokom in manometrično višino (H = f(Q)) in je posledica trenja v sistemu ogrevanja ali razdelilnem sistemu hlajenja, kaže jo naslednji grafikon: 8. Izmeriti P1 in H pri naslednjih pretokih: Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % . ‚P1 ‘ pomeni električno moč (v vatih), ki jo porabi črpalka v določeni točki delovanja. 9. Izračunati PL takole: , če H meas ≤ H ref P L = P 1,meas , če H meas > H ref kjer je Href manometrična višina na referenčni krivulji kontrole ob različnih pretokih. 10. Ob uporabi izmerjenih vrednosti PL in tega profila obremenitve: Pretok [%] Čas [%] 100 6 75 15 50 35 25 44 izračunati ponderirano povprečno moč PL,avg : PL,avg = 0,06 · PL, 100% + 0,15 · PL,75% + 0,35 · PL, 50% + 0,44 · PL,25% Izračunati indeks energetske učinkovitosti (1): , pri čemer je C 20 % = 0,49 razen za črpalke, namenjene vgradnji v izdelke, ki so zasnovani za primarne vode toplotnih sončnih sistemov in toplotnih črpalk; za te črpalke se indeks energetske učinkovitosti izračuna takole: pri čemer je C20% = 0,49, ns pa je specifična hitrost, ki je opredeljena kot pri čemer n s [vrt/min] je specifična hitrost črpalke; n100% je vrtilna hitrost, izražena s številom vrtljajev na minuto, opredeljena pri Q 100% in H 100%.