3.

Doda se naslednje besedilo: „Tabela 4 RAZREDI POŽARNE ODPORNOSTI ZA ELEKTRIČNE KABLE Razred Preskusna(-e) metoda(-e) Klasifikacijska merila Dodatna klasifikacija Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) in FS ≤ 1,75 m in THR1 200s ≤ 10 MJ in najvišja HRR ≤ 20 kW in FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Nastajanje dima (2) (6) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) in FS ≤ 1,5 m in THR1 200s ≤ 15 MJ in najvišja HRR ≤ 30 kW in FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Nastajanje dima (2) (7) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) in FS ≤ 2,0 m in THR1 200s ≤ 30 MJ in najvišja HRR ≤ 60 kW in FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Nastajanje dima (2) (7) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) in THR1 200s ≤ 70 MJ in najvišja HRR ≤ 400 kW in FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Nastajanje dima (2) (7) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Odpornost ni določena POGOJI ZA NAMEŠČANJE IN PRITRJEVANJE TER OPREDELITVE PRESKUSNIH PARAMETROV V ZVEZI Z ELEKTRIČNIMI KABLI (KOT JE OMENJENO V OPOMBI (5) k tabeli 4) 1 Pogoji za nameščanje in pritrjevanje 1.1 Nameščanje splošnega preskusnega vzorca za razrede B1ca, B2ca, Cca in Dca Kabli se namestijo na sprednji del standardne lestve (EN 50266-1). Uporabijo se kabli dolžine 3,5 m. Spodnji del električnih kablov je 20 cm pod spodnjim robom gorilnika. Kabli se namestijo na sredino lestve (glede na njeno širino). Vsak preskusni del ali snop se posamično pritrdi na vsako prečko lestve s kovinsko žico (jekleno ali bakreno). Za električne kable premera do vključno 50 mm se uporabi žica premera 0,5 mm do vključno 1,0 mm. Za kable premera nad 50 mm se uporabi žica premera med 1,0 mm in 1,5 mm. Pri nameščanju preskusnih delov se prvi preskusni del namesti približno na sredino lestve, naslednji preskusni deli pa dodajo na obe strani, tako da je celotna vrsta preskusnih delov postavljena približno na sredino lestve. Določanje razmakov in povezovanje v snope sta razložena spodaj. Na vsakih 25 cm se vriše vodoravna črta, s katero se meri širjenje plamena kot funkcija časa. Prva črta (tj. začetna črta) je na isti višini kot gorilnik. Kabli se namestijo, kot je opisano spodaj, glede na njihovo klasifikacijo. 1.1.1 Razreda B2ca, Cca in razred Dca Izbrani postopek namestitve je odvisen od premera električnega kabla v skladu s tabelo 4.1. Tabela 4.1 NAMESTITEV KOT FUNKCIJA PREMERA KABLA Premer kabla Namestitev Večji ali enak 20 mm 20 mm razmaka med kabli Med 5 in 20 mm Razmak premera enega kabla med kabli Manjši ali enak 5 mm Kable je treba povezati v snope premera 10 mm. Snopi se ne smejo prepogniti. Razmak med snopi je 10 mm. Mejne vrednosti so določene s premerom, zaokroženim na najbližji mm, razen pri kablih s premerom manj kot 5 mm, pri katerih se premer ne zaokroži. Naslednje formule se uporabljajo za določitev števila dolžin kablov na preskus. 1.1.1.1 Za kable premera 20 mm ali več Število kablov N se izračuna: … enačba 1 pri čemer je: dc premer kabla (v mm in zaokrožen na najbližji mm). int function = rezultat kot del celega števila (tj. vrednost, zaokrožena navzdol). 1.1.1.2 Za kable premera več kot 5 mm in manj kot 20 mm Število kablov N se izračuna: … enačba 2 pri čemer je: dc premer kabla (v mm in zaokrožen). int function = rezultat kot del celega števila (tj. vrednost, zaokrožena navzdol). 1.1.1.3 Za kable ali žice premera 5 mm ali manj Število snopov premera 10 mm Nbu se izračuna: … enačba 3 Namestiti je torej treba 15 snopov z razmakom 10 mm med snopi. Število kablov v vsakem snopu (n) je: … enačba 4 pri čemer je: dc premer kabla (vrednost v mm, ki ni zaokrožena). Število dolžin kablov (CL) za žice ali kable premera manj kot 5 mm je torej: CL = n × 15 … enačba 5 1.1.1.4 Skupna dolžina kabla na preskus Skupna dolžina L (m) na preskus je: L = n × 15 × 3,5 za d c ≤ 5 mm ali L = N × 3,5 za d c > 5 mm … enačba 6 1.1.2 Razred B1ca Na zadnji strani nosilca kablov se namesti negorljiva plošča iz kalcijevega silikata gostote 870 ± 50 kg/m3 in debeline 11 ± 2 mm. Ta plošča se lahko namesti v dveh delih. V vseh drugih vidikih je namestitev kablov enaka kot pri razredih B2ca, Cca in Dca. 2. Opredelitve preskusnih parametrov Tabela 4.2 OPREDELITVE PRESKUSNIH PARAMETROV PRI FIPEC20 SCENARIJA 1 IN 2 Vsi izračunani parametri se ovrednotijo v 20 minutah od začetka preskusa (vžig gorilnika).

Parameter Obrazložitev Začetek preskusa Vžig gorilnika Konec preskusa 20 minut po vžigu gorilnika (potek časa za izračun parametrov) HRRsm30, kW Hitrost sproščanja toplote, izražena kot drseče povprečje na 30 s SPRsm60, m2/s Hitrost nastajanja dima, izražena kot drseče povprečje na 60 s Najvišja HRR, kW Najvišja HRRsm30 med začetkom in koncem preskusa, brez upoštevanja vpliva vira vžiga Najvišja SPR, m2/s Najvišja SPRsm60 med začetkom in koncem preskusa THR1 200, MJ Celotna sprostitev toplote (HRRsm30) od začetka do konca preskusa, brez upoštevanja vpliva vira vžiga TSP1 200, m2 Celoten nastanek dima (HRRsm60) od začetka do konca preskusa FIGRA, W/s Indeks stopnje rasti ognja je določen kot najvišja vrednost kvocienta med HRRsm30, brez upoštevanja vpliva vira vžiga, in časa. Mejni vrednosti HRRsm30 = 3 kW in THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Indeks stopnje rasti dima je določen kot najvišja vrednost kvocienta med SPRsm60 in časom, pomnožena z 10 000. Mejni vrednosti SPRsm60 0,1 m2/s in TSP = 6 m2 PCS Bruto kalorični potencial FS Širjenje plamenov (poškodovana dolžina) H Širjenje plamenov FIPEC Požarna odpornost električnih kablov“