Odločba Komisije

z dne 17. januarja 2003

o določitvi razredov glede odziva na ogenj za nekatere gradbene proizvode

(notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 4807)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/43/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS [2], in zlasti člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 89/106/EGS predvideva, da bi bilo zaradi upoštevanja različnih ravni varnosti gradbenih objektov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni treba določiti v razlagalnih dokumentih razrede, ki ustrezajo lastnostim proizvodov glede na vsako posamezno bistveno zahtevo. Ti dokumenti so bili objavljeni kot "Sporočilo Komisije v zvezi z razlagalnimi dokumenti Direktive Sveta 89/106/EGS [3]".

(2) Glede bistvene zahteve po varnosti pri požaru razlagalni dokument št. 2 navaja številne med seboj povezane ukrepe, ki skupaj določajo, da se strategija požarne varnosti razvija različno v državah članicah.

(3) Razlagalni dokument št. 2 opredeljuje enega teh ukrepov kot omejevanje sproščanja in širjenja ognja in dima znotraj določenega območja z omejevanjem potenciala gradbenih proizvodov za prispevanje k polnemu razvoju ognja.

(4) Raven te omejitve se lahko izrazi samo v smislu različnih ravni glede odziva na ogenj proizvodov pri njihovi končni uporabi.

(5) Z usklajeno rešitvijo je bil v Odločbi Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov [4], sprejet sistem razredov.

(6) V primeru nekaterih lesnih plošč je treba uporabiti klasifikacijo, določeno v Odločbi 2000/147/ES.

(7) Lastnosti odziva na ogenj številnih gradbenih proizvodov in/ali materialov, v okviru klasifikacije, predvidene v Odločbi 2000/147/ES, so dovolj dobro določene in zadostno poznane zakonodajalcem na področju požarne varnosti v državah članicah, da ne zahtevajo preskušanja za to posebno lastnost.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve obnašanja odziva na ogenj brez potrebe po nadaljnjih preskusih, so določeni v Prilogi.

Člen 2

Posebni razredi, ki se uporabijo za različne gradbene proizvode in/ali materiale, v okviru klasifikacije odziva na ogenj, sprejete v Odločbi 2000/147/ES, so določeni v Prilogi k tej odločbi.

Člen 3

Proizvodi bodo obravnavani glede na končno uporabo, kjer je to ustrezno.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. januarja 2003

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

[3] UL C 62, 28.2.1994, str. 1.

[4] UL L 50, 23.2.2000, str. 14.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Tabele, določene v tej prilogi, navajajo gradbene proizvode in/ali materiale, ki izpolnjujejo vse zahteve obnašanja pri odzivu na ogenj brez preskušanja.

Tabela 1

Razredi za lesne plošče glede odziva na ogenj [1]

Proizvodi iz lesnih plošč | Oznaka EN za vrsto proizvoda | Minimalna gostota (kg/m3) | Minimalna debelina (mm) | Razred (brez talnih oblog) | Razred talne obloge |

Iverne plošče | EN 312 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |

Vlaknene plošče, trde | EN 622-2 | 900 | 6 | D-s2, d0 | DFL-s1 |

Vlaknene plošče, srednje trde | EN 622-3 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |

400 | 9 | E, pass | EFL |

Vlaknene plošče, mehke | EN 622-4 | 250 | 9 | E, pass | EFL |

Vlaknene plošče, MDF | EN 622-5 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |

S cementom vezana iverna plošča | EN 634-2 | 1000 | 10 | B-s1, d0 | BFL-s1 |

Plošča OSB | EN 300 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |

Vezan les | EN 636 | 400 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |

Plošče iz masivnega lesa | EN 13353 | 400 | 12 | D-s2, d0 | DFL-s1 |

--------------------------------------------------