Odločba Komisije

z dne 26. avgusta 2003

o spremembi Odločbe 2000/147/ES o izvajanju Direktive Sveta št. 89/106/EGS v zvezi klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003)2986)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/632/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [1], kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS [2], in zlasti člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 2000/147/ES [3] je določila sistem klasifikacije gradbenih proizvodov glede odziva na ogenj.

(2) Po pregledu nekaterih družin proizvodov se določijo ločeni razredi odziva na ogenj za linearne cevne toplotne izolacije.

(3) Odločbo 2000/147/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2003/147/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. avgusta 2003

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

[2] UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

[3] UL L 50, 23.2.2000, str. 14.

--------------------------------------------------

PRILOGA

V Prilogo k Odločbi 2000/147/ES se doda naslednja tabela:

"Tabela 3 RAZREDI ODZIVA NA OGENJ ZA PROIZVODE ZA LINEARNO CEVNO TOPLOTNO IZOLACIJO

Razred | Preskusna(-e) metoda(-e) | Klasifikacijska merila | Dodatna klasifikacija |

A1L | EN ISO 1182, [1] in | ΔT ≤ 30 °C; in Δm ≤ 50 %; in tf = 0 (tj. odsotnost gorenja s plamenom) | — |

EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [1]; in PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [2]; in PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 [3]; in PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] | — |

A2L | EN ISO 1182; [1] ali | ΔT ≤ 50 °C; in Δm ≤ 50 %; in tf ≤ 20s | — |

EN ISO 1716; in | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [1]; in PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 [2]; in PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 [3]; in PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [4] | — |

EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W.s-1; in LFS < rob vzorca; in THR600s ≤ 7,5 MJ | Nastanek dima [5]; in s plamenom gorečih kapljic/delcev [6] |

BL | EN 13823 (SBI); in | FIGRA ≤ 270 W.s-1; in LFS < rob vzorca; in THR600s ≤ 7,5 MJ | Nastanek dima [5]; in s plamenom gorečih kapljic/delcev [6] |

EN ISO 11925-2 [8]: čas izpostavitve = 30s | Fs ≤ 150 mm v 60s |

CL | EN 13823 (SBI); in | FIGRA ≤ 460 W.s-1; in LFS < rob vzorca; in THR600s ≤ 15 MJ | Nastanek dima [5]; in s plamenom gorečih kapljic/delcev [6] |

EN ISO 11925-2 [8]: čas izpostavitve = 30s | Fs ≤ 150 mm v 60s |

DL | EN 13823 (SBI); in | FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ | Nastanek dima [5]; in s plamenom gorečih kapljic/delcev [6] |

EN ISO 11925-2 [8]: čas izpostavitve = 30s | Fs ≤ 150 mm v 60s |

EL | EN ISO 11925-2 [8]: čas izpostavitve = 15s | Fs ≤ 150 mm v 20s | s plamenom goreče kapljice/delci [7] |

FL | Brez določenih lastnosti |

[1] "Za homogene proizvode in bistvene sestavne dele nehomogenih proizvodov.

[2] "Za kakršnikoli zunanji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.

[3] "Za kakršnikoli notranji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.

[4] "Za proizvod kot celoto.

[5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2".s"-2" in TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2".s"-2" in TSP"600s" ≤ 1600 m"2"; 3s = ne s1 ali s2.

[6] "d0 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev v EN13823 (SBI) v 600s; d1 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev, s trajanjem dlje kot 10 s v EN13823 (SBI) v 600s; d2 = ne d0 ne d1; vžig papirja v EN ISO 11925-2 pomeni klasifikacijo d2.

[7] "Preskus je uspešno opravljen = brez vžiga papirja (brez klasifikacije); Preskus ni uspešno opravljen = vžig papirja (klasifikacija d2).

[8] "V razmerah, ko je površina izpostavljena plamenom, in, če je ustrezno za končno uporabo proizvoda, ko je rob izpostavljen plamenom."

--------------------------------------------------