02011R0626 — SL — 07.03.2017 — 002.001

To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

spremenjena z:









▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 626/2011

z dne 4. maja 2011

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav







Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1. Ta uredba določa zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih informacij o proizvodih za klimatske naprave, ki se napajajo iz električnega omrežja, z nazivno zmogljivostjo ≤ 12 kW za hlajenje ali, če izdelek nima funkcije hlajenja, ogrevanje.

2. Ta uredba se ne uporablja za:

a) naprave, ki uporabljajo neelektrične vire energije;

b) klimatske naprave, pri katerih kondenzator ali uparjalnik ali oba za prenos toplote ne uporabljata zraka.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Poleg ustreznih opredelitev iz člena 2 Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ) se uporabljajo naslednje opredelitve:

(1) „klimatska naprava“ pomeni napravo, ki je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni kompresor, vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje vlažnosti zraka, čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo ter napravami, ki lahko uporabljajo vodo (bodisi kondenzacijsko vodo, ki nastane na strani uparjalnika, ali vodo, dodano od zunaj) za izparevanje na strani kondenzatorja, pod pogojem, da lahko naprava deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode;

(2) „dvokanalna klimatska naprava“ pomeni klimatsko napravo, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika iz zunanjega okolja med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja v enoto skozi kanal, v zunanje okolje pa se odvaja skozi drugi kanal, ter je v celoti nameščena blizu stene v prostoru, ki ga je treba klimatizirati;

(3) „enokanalna klimatska naprava“ pomeni klimatsko napravo, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja iz prostora, v katerem je nameščena enota, odvaja pa se iz tega prostora;

(4) „nazivna zmogljivost“(Prated) pomeni zmogljivost hlajenja ali ogrevanja cikla s kompresijo pare, ki jo ima enota pri standardnih nazivnih pogojih;

(5) „končni uporabnik“ pomeni kupca, ki kupuje ali naj bi po pričakovanjih kupil klimatsko napravo;

(6) „prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so klimatske naprave razstavljene ali ponujene v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Dodatne opredelitve pojmov za priloge od II do VIII so določene v Prilogi I.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

1. Dobavitelji izvedejo dejanja, kot so opisana v točkah od (a) do (g):

(a) za vsako klimatsko napravo je na voljo tiskana nalepka v skladu z razredi energetske učinkovitosti, ki so določeni v Prilogi II. Nalepka ustreza določbam glede oblike in vsebine informacij iz Priloge III. Za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, mora biti nalepka na voljo vsaj v embalaži zunanje enote za vsaj eno kombinacijo notranje in zunanje enote pri razmerju zmogljivosti 1. Za druge kombinacije so lahko informacije navedene tudi na prosto dostopni spletni strani;

(b) za vsako klimatsko napravo je na voljo podatkovna kartica izdelka v skladu s Prilogo IV. Za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, mora biti podatkovna kartica na voljo vsaj v embalaži zunanje enote za vsaj eno kombinacijo notranje in zunanje enote pri razmerju zmogljivosti 1. Za druge kombinacije so lahko informacije navedene tudi na prosto dostopni spletni strani;

(c) organom držav članic in Komisiji je na zahtevo v elektronski obliki dana na voljo tehnična dokumentacija v skladu s Prilogo V;

(d) v vsakem oglasu za določen model klimatske naprave, če vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno, je naveden razred energetske učinkovitosti. Kadar je možnih več razredov učinkovitosti, navede dobavitelj oziroma proizvajalec razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vsaj za „povprečno“ sezono ogrevanja. V primerih, ko se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek, je treba zagotoviti informacije v skladu s Prilogo VI;

(e) vse tehnično promocijsko gradivo o določenem modelu klimatske naprave, ki opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje razred energetske učinkovitosti tega modela v skladu s Prilogo II;

(f) na voljo so navodila za uporabo;

(g) enokanalne klimatske naprave so na embalaži, v dokumentaciji izdelka in v kakršnem koli oglaševalskem materialu, v elektronski ali papirni obliki, označene kot „lokalne klimatske naprave“;

▼M1

(h) se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge III in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele klimatskih naprav, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela, pri čemer se upoštevajo razredi energijske učinkovitosti iz Priloge II. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele klimatskih naprav;

(i) se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge IV da na voljo trgovcem za vse modele klimatskih naprav, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele klimatskih naprav.

▼B

2. Razred energetske učinkovitosti bo določen v skladu s Prilogo VII.

3. Oblika nalepke za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, je v skladu s Prilogo III.

4. Za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, se oblika nalepke v skladu s Prilogo III uporablja ob upoštevanju naslednje časovnice:

(a) za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, dane na trg po 1. januarju 2013, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A, B, C, D, E, F, G v skladu s točko 1.1 Priloge III za hladilno-grelne klimatske naprave, točko 2.1 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno hlajenju, in točko 3.1 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno ogrevanju;

(b) za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, dane na trg po 1. januarju 2015, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E, F v skladu s točko 1.2 Priloge III za hladilno-grelne klimatske naprave, točko 2.2 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno hlajenju, in točko 3.2 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno ogrevanju;

(c) za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, dane na trg po 1. januarju 2017, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D, E v skladu s točko 1.3 Priloge III za hladilno-grelne klimatske naprave, točko 2.3 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno hlajenju, in točko 3.3 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno ogrevanju;

(d) za klimatske naprave, razen za eno- in dvokanalne klimatske naprave, dane na trg po 1. januarju 2019, so nalepke z razredi energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D v skladu s točko 1.4 Priloge III za hladilno-grelne klimatske naprave, točko 2.4 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno hlajenju, in točko 3.4 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno ogrevanju.

5. Oblika nalepke za dvokanalne klimatske naprave, dane na trg po 1. januarju 2013, z razredi energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D je v skladu s točko 4.1 Priloge III za hladilno-grelne klimatske naprave, točko 4.3 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno hlajenju, in točko 4.5 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno ogrevanju.

6. Oblika nalepke za enokanalne klimatske naprave, dane na trg po 1. januarju 2013, z razredi energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D je v skladu s točko 5.1 Priloge III za hladilno-grelne klimatske naprave, točko 5.3 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno hlajenju, in točko 5.5 Priloge III za klimatske naprave, ki so namenjene izključno ogrevanju.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a) so na prodajnem mestu vse klimatske naprave na zunanji sprednji strani ali na vrhu naprave opremljene z nalepko, ki jo v skladu s členom 3(1) zagotovijo dobavitelji, na tak način, da je ta jasno vidna;

▼M1

(b) se klimatske naprave, ponujene v prodajo, najem ali nakup na obroke, pri katerih se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek, tržijo z informacijami, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s prilogama IV in VI. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(1)(h) in 3(1)(i), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge IX;

▼B

(c) vsak oglas za določen model klimatske naprave, če vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno, navaja razred energetske učinkovitosti. Kadar je možnih več razredov učinkovitosti, navede dobavitelj/proizvajalec razred energetske učinkovitosti vsaj za območje „povprečne“ sezone;

(d) vse tehnično promocijsko gradivo o določenem modelu klimatske naprave, ki opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje razred(e) energetske učinkovitosti modela in navodila za uporabo, ki jih zagotovi dobavitelj. Kadar je možnih več razredov učinkovitosti, navede dobavitelj/proizvajalec razred energetske učinkovitosti vsaj za območje „povprečne“ sezone;

(e) enokanalne klimatske naprave so v dokumentaciji, v embalaži proizvoda in kakršnem koli promocijskem ali oglaševalskem materialu, v elektronski ali papirni obliki, označene kot „lokalne klimatske naprave“.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členom 3, se pridobijo z uporabo zanesljivih, natančnih in ponovljivih postopkov merjenja, ki upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode za izračunavanje in merjenje, v skladu s Prilogo VII.

Člen 6

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Kadar države članice ocenjujejo skladnost deklariranega razreda energetske učinkovitosti, porabo energije na letni ravni oziroma na uro in emisije hrupa, uporabijo postopek, ki je določen v Prilogi VIII.

Člen 7

Revizija

Komisija to uredbo pregleda najpozneje pet let po začetku njene veljavnosti, pri čemer upošteva tehnološki napredek. Še zlasti bo pozornost namenila kakršnim koli pomembnim spremembam v tržnih deležih različnih vrst naprav.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 2002/31/ES se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2013.

Člen 9

Prehodne določbe

1. Klimatske naprave, dane na trg pred 1. januarjem 2013, so v skladu z določbami Direktive 2002/31/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2. Uporablja se od 1. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.









PRILOGA I

Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo za priloge II do VII

Za priloge II do VII se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „hladilno-grelna klimatska naprava“ pomeni klimatsko napravo, ki ima sposobnost hlajenja in ogrevanja;

(2) „standardni nazivni pogoji“ pomenijo kombinacijo notranjih (Tin) in zunanjih temperatur (Tj), ki opisujejo delovne pogoje z določitvijo ravni zvočne moči, nazivne zmogljivosti, nazivne stopnje pretoka zraka, nazivnega razmerja energetske učinkovitosti (EERrated ) in/ali nazivnega koeficienta učinkovitosti (COPrated ) za hlajenje ali ogrevanje, kot je določeno v razpredelnici 2 Priloge VII;

(3) „notranja temperatura“ (Tin) pomeni notranjo temperaturo zraka pri suhem termometru [°C] (pri čemer relativno vlažnost kaže ustrezna temperatura mokrega termometra);

(4) „zunanja temperatura“ (Tj) pomeni zunanjo temperaturo zraka pri suhem termometru [°C] (pri čemer relativno vlažnost kaže ustrezna temperatura mokrega termometra);

(5) „nazivno razmerje energetske učinkovitosti“ (EERrated ) pomeni prijavljeno zmogljivost za hlajenje [kW], deljeno z nazivnim dovodom energije za hlajenje [kW] enote, ko opravlja funkcijo hlajenja pri standardnih nazivnih pogojih;

(6) „nazivni koeficient učinkovitosti“ (COPrated ) pomeni prijavljeno zmogljivost za ogrevanje [kW], deljeno z nazivnim dovodom energije za ogrevanje [kW] enote, ko opravlja funkcijo ogrevanja pri standardnih nazivnih pogojih;

(7) „potencial globalnega segrevanja“ (GWP) pomeni, v kolikšni meri 1 kg hladilnega sredstva, ki se uporabi v ciklu s kompresijo pare, po ocenah prispeva h globalnemu segrevanju, izraženem v kg ekvivalenta CO2 v 100 letih,

upoštevane bodo vrednosti GWP, ki so določene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ),

za fluorirana hladilna sredstva veljajo vrednosti GWP, objavljene v tretjem ocenjevalnem poročilu, ki ga je sprejel Medvladni forum za podnebne spremembe ( 3 ) (vrednosti IPCC GWP 2001 za obdobje 100 let),

za nefluorirane pline veljajo vrednosti GWP, objavljene v prvem ocenjevalnem poročilu IPCC ( 4 ) za obdobje 100 let,

skupne vrednosti GWP za mešanice hladilnih sredstev temeljijo na enačbi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 842/2006,

za hladilna sredstva, ki niso navedena zgoraj, se kot referenca uporabi poročilo IPCC UNEP 2010 o hlajenju, klimatizaciji in toplotnih črpalkah iz februarja 2011 ali novejše poročilo;

(8) „stanje izključenosti“ je stanje, ko je klimatska naprava ali sobni ventilator povezan z električnim omrežjem in ne izvaja nobene funkcije. Kot stanje izključenosti se štejejo tudi pogoji, ki zagotavljajo le prikaz stanja izključenosti, ter pogoji, ki zagotavljajo le funkcije, namenjene zagotovitvi elektromagnetne kompatibilnosti v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 );

(9) „stanje pripravljenosti“ je stanje, v katerem je oprema priključena na električno omrežje in je predvideni način delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotovljene pa so le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas: funkcija ponovnega vklopa ali funkcija ponovnega vklopa skupaj s prikazom aktivirane funkcije ponovnega vklopa in/ali prikazom informacij ali statusa;

(10) „funkcija ponovnega vklopa“ je funkcija za aktiviranje drugih načinov, vključno z aktivnim načinom, na daljinski vklop, ki vključuje daljinsko upravljanje, vgrajeni senzor ali uro, ki zagotavlja dodatne funkcije, vključno z glavno funkcijo;

(11) „prikaz informacij ali statusa“ je neprekinjeno delujoča funkcija zagotavljanja informacij ali prikazovanja stanja opreme na zaslonu, vključno s prikazovalniki časa;

(12) „raven zvočne moči“ pomeni notranjo in/ali zunanjo raven zvočne moči po lestvici A [dB(A)], izmerjeno pri standardnih nazivnih pogojih za hlajenje (ali ogrevanje, če izdelek nima funkcije hlajenja);

(13) „pogoji referenčne zasnove“ pomenijo kombinacijo zahtev glede temperature referenčne zasnove, najvišje bivalentne temperature in najvišje mejne delovne temperature, kot je določeno v razpredelnici 3 Priloge VII;

(14) „temperatura referenčne zasnove“ pomeni zunanjo temperaturo [°C] bodisi za hlajenje (Tdesignc) ali ogrevanje (Tdesignh), kot je opisano v razpredelnici 3 Priloge I, pri kateri je razmerje delne obremenitve enako 1 in ki se razlikuje glede na prijavljeno sezono hlajenja ali ogrevanja;

(15) „razmerje delne obremenitve“ (pl(Tj)) pomeni zunanjo temperaturo, minus 16 °C, deljeno s temperaturo referenčne zasnove, minus 16 °C, bodisi za hlajenje ali ogrevanje;

(16) „sezona“ pomeni enega od štirih nizov pogojev delovanja (na voljo za štiri sezone: eno sezono hlajenja, tri sezone ogrevanja: povprečno/hladnejšo/toplejšo), ki glede na bin opisujejo kombinacijo med zunanjimi temperaturami in številom ur pojava teh temperatur na sezono, v kateri enota ustreza svojemu namenu;

(17) „temperaturni interval–bin“ (z indeksom „j“) pomeni kombinacijo zunanje temperature (Tj) in binskih ur (hj), kot je določeno v razpredelnici 1 Priloge VII;

(18) „binske ure“ so ure na sezono (hj), v kateri se zunanja temperatura pojavi za vsak bin, kot je določeno v razpredelnici 1 Priloge VII;

(19) „razmerje sezonske energetske učinkovitosti“ (SEER) je splošno razmerje energetske učinkovitosti enote za celotno sezono hlajenja, ki se izračuna tako, da se referenčna letna potreba po hlajenju deli z letno porabo električne energije za hlajenje;

(20) „referenčna letna potreba po hlajenju“ (QC) pomeni referenčno potrebo po hlajenju [kWh/a], ki se uporablja kot podlaga za izračun SEER, izračuna pa se tako, da se nazivna obremenitev za hlajenje (Pdesignc) pomnoži z ekvivalentom ur hlajenja v načinu aktivnega delovanja (HCE);

(21) „ekvivalent ur hlajenja v načinu aktivnega delovanja“(HCE) pomeni predvideno število ur na leto [h/a], ki jih mora enota opraviti za zagotovitev nazivne obremenitve za hlajenje (Pdesignc), da bi izpolnila referenčno letno potrebo po hlajenju, kot je določeno v razpredelnici 4 Priloge VII;

(22) „letna poraba električne energije za hlajenje“(QCE) pomeni porabo električne energije [kWh/a], ki je potrebna za izpolnitev referenčne letne potrebe po hlajenju in se izračuna tako, da se referenčna letna potreba po hlajenju deli z razmerjem sezonske energetske učinkovitosti v načinu aktivnega delovanja (SEERon) in porabo električne energije enote v načinih termostat izključen, stanje pripravljenosti, stanje izključenosti in način grelca ohišja med sezono hlajenja;

(23) „razmerje sezonske energetske učinkovitosti v načinu aktivnega delovanja“ (SEERon) pomeni povprečno razmerje energetske učinkovitosti enote v načinu aktivnega delovanja za funkcijo hlajenja, sestavljeno iz razmerja delne obremenitve in razmerja energetske učinkovitosti glede na bin (EERbin(Tj)) ter ovrednoteno z binskimi urami v stanju bin;

(24) „delna obremenitev“ pomeni obremenitev zaradi hlajenja (Pc(Tj)) ali ogrevanja (Ph(Tj)) [kW] pri določeni zunanji temperaturi Tj, ki se izračuna tako, da se nazivna obremenitev pomnoži z razmerjem delne obremenitve;

(25) „razmerje energetske učinkovitosti glede na bin“ (EERbin(Tj)) pomeni razmerje energetske učinkovitosti glede na posamezen bin j z zunanjo temperaturo Tj v sezoni, izpeljano iz delne obremenitve, prijavljene zmogljivosti in prijavljenega razmerja energetske učinkovitosti (EERd(Tj)) glede na posamezne bine (j), za druge bine pa je izračunano z inter/ekstrapolacijo in po potrebi popravljeno s koeficientom degradacije;

(26) „koeficient sezonske učinkovitosti“ (SCOP) je splošni koeficient učinkovitosti enote za celotno sezono ogrevanja (vrednost SCOP se nanaša na določeno sezono ogrevanja), izračuna pa se tako, da se referenčna letna potreba po ogrevanju deli z letno porabo električne energije za ogrevanje;

(27) „referenčna letna potreba po ogrevanju“ (QH) pomeni referenčno potrebo po ogrevanju [kWh/a], ki se nanaša na določeno sezono ogrevanja in se uporablja kot osnova za izračun SCOP, izračuna pa se tako, da se nazivna obremenitev za ogrevanje (Pdesignh) pomnoži s sezonskim ekvivalentom ur za ogrevanje v načinu aktivnega delovanja (H HE );

(28) „ekvivalent ur ogrevanja v načinu aktivnega delovanja“ (H HE ) pomeni predvideno število ur na leto [h/a], ki jih mora enota opraviti za zagotovitev nazivne obremenitve za ogrevanje (Pdesignh), da bi izpolnila referenčno letno potrebo po ogrevanju, kot je določeno v razpredelnici 4 Priloge VII;

(29) „letna poraba električne energije za ogrevanje“ (QHE ) pomeni porabo električne energije [kWh/a], ki je potrebna za izpolnitev določene referenčne letne potrebe po ogrevanju in se nanaša na določeno sezono ogrevanja; izračuna se tako, da se referenčna letna potreba po ogrevanju deli s koeficientom sezonske učinkovitosti v načinu aktivnega delovanja (SCOPon) in porabo električne energije enote v načinih termostat izključen, stanje pripravljenosti, stanje izključenosti in način grelca ohišja med sezono ogrevanja;

(30) „koeficient sezonske učinkovitosti v načinu aktivnega delovanja“ (SCOPon) pomeni povprečni koeficient učinkovitosti enote v načinu aktivnega delovanja za določeno sezono ogrevanja, ki je sestavljen iz delne obremenitve, rezervne zmogljivosti električnega ogrevanja (če je potrebno) in koeficientov učinkovitosti glede na bin (COPbin(Tj)), ovrednoten pa je z binskimi urami v stanju bin;

(31) „rezervna zmogljivost električnega ogrevanja“ (elbu(Tj)) je zmogljivost ogrevanja [kW] dejanskega ali predvidenega rezervnega električnega grelca s COP 1, ki dopolnjuje prijavljeno zmogljivost za ogrevanje (Pdh(Tj)), da bi izpolnila delno obremenitev za ogrevanje (Ph(Tj)), če je vrednost Pdh(Tj) manjša od Ph(Tj) za zunanjo temperaturo (Tj);

(32) „koeficient učinkovitosti glede na bin“ (COPbin(Tj)) pomeni koeficient učinkovitosti glede na posamezen bin j z zunanjo temperaturo Tj v sezoni, izpeljan iz delne obremenitve, prijavljene zmogljivosti in prijavljenega koeficienta učinkovitosti (COPd(Tj)) za določene bine (j), za druge bine pa se izračuna z inter/ekstrapolacijo ter po potrebi popravi s koeficientom degradacije;

(33) „prijavljena zmogljivost“ [kW] je zmogljivost cikla s kompresijo pare enote za hlajenje (Pdc(Tj)) ali ogrevanje (Pdh(Tj)), ki se nanaša na zunanjo temperaturo Tj in notranjo temperaturo (Tin), ki jo je prijavil proizvajalec;

(34) „funkcija“ pomeni, ali je enota sposobna hlajenja zraka v zaprtih prostorih, ogrevanja zraka v zaprtih prostorih ali obojega;

(35) „nazivna obremenitev“ pomeni prijavljeno obremenitev zaradi hlajenja (Pdesignc) in/ali ogrevanja (Pdesignh) [kW] pri temperaturi referenčne zasnove, pri čemer velja:

(a) za način hlajenja je vrednost Pdesignc enaka prijavljeni zmogljivosti za hlajenje pri Tj, enaki Tdesignc;

(b) za način ogrevanja je vrednost Pdesignh enaka delni obremenitvi pri Tj, enaki Tdesignh;

(36) „prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti“ (EERd(Tj)) pomeni razmerje energetske učinkovitosti pri omejenem številu določenih binov (j) z zunanjo temperaturo (Tj), ki ga je prijavil proizvajalec;

(37) „prijavljen koeficient učinkovitosti“ (COPd(Tj)) pomeni koeficient učinkovitosti pri omejenem številu določenih binov (j) z zunanjo temperaturo (Tj), ki ga je prijavil proizvajalec;

(38) „bivalentna temperatura“ (Tbiv) pomeni zunanjo temperaturo (Tj) [°C], ki jo je prijavil proizvajalec za ogrevanje, pri čemer je prijavljena zmogljivost enaka delni obremenitvi, pri čemer mora biti prijavljena zmogljivost pod to temperaturo dopolnjena z rezervno zmogljivostjo električnega ogrevanja, da bi izpolnila delno obremenitev za ogrevanje;

(39) „mejna delovna temperatura“ (Tol) pomeni zunanjo temperaturo [°C], ki jo je prijavil proizvajalec za ogrevanje, pod katero klimatska naprava ne bo mogla zagotoviti zmogljivosti ogrevanja. Pod to temperaturo je prijavljena zmogljivost enaka nič;

(40) „način aktivnega delovanja“ pomeni način, ki ustreza uram obremenitve stavbe zaradi hlajenja ali ogrevanja ter pri katerem je aktivirana funkcija hlajenja ali ogrevanja enote. To stanje lahko vključuje cikel vklapljanja/izklapljanja enote, da se doseže ali ohrani zahtevana temperatura zraka v zaprtem prostoru;

(41) „stanje izključenosti termostata“ pomeni način, ki ustreza uram brez obremenitve zaradi hlajenja ali ogrevanja, pri čemer je funkcija hlajenja ali ogrevanja enote vklopljena, vendar enota ne deluje, ker ni obremenitve zaradi hlajenja ali ogrevanja. To stanje se zato nanaša na zunanje temperature in ne na notranje obremenitve. Vklapljanje/izklapljanje v načinu aktivnega delovanja se ne šteje za stanje izključenosti termostata;

(42) „način delovanja grelca ohišja“ pomeni stanje, v katerem enota aktivira napravo za ogrevanje, da bi preprečila prehajanje hladilnega sredstva v kompresor in tako omejila koncentracijo hladilnega sredstva v olju pri zagonu kompresorja;

(43) „ure delovanja v stanju izključenosti termostata“ (HTO) pomenijo število ur na leto [h/a], ko se za enoto šteje, da je v stanju izključenosti termostata, katerega vrednost je odvisna od določene sezone in funkcije;

(44) „ure delovanja v stanju pripravljenosti“ (HSB) pomenijo število ur na leto [h/a], ko se za enoto šteje, da je v stanju pripravljenosti, katerega vrednost je odvisna od določene sezone in funkcije;

(45) „ure v stanju izključenosti“ (HOFF) pomenijo število ur na leto [h/a], ko se za enoto šteje, da je v stanju izključenosti, katerega vrednost je odvisna od določene sezone in funkcije;

(46) „ure delovanja v načinu grelca ohišja“ (HCK) pomenijo število ur na leto [h/a], ko se za enoto šteje, da je v načinu delovanja grelca ohišja, katerega vrednost je odvisna od določene sezone in funkcije;

(47) „poraba električne energije eno- in dvokanalnih naprav“ (QSD oziroma QDD) pomeni porabo energije eno- ali dvokanalnih klimatskih naprav v načinu hlajenja in/ali ogrevanja (kateri koli se uporablja) [za enokanalne v kWh/h, za dvokanalne v kWh/a];

(48) „razmerje zmogljivosti“ pomeni razmerje med prijavljeno skupno zmogljivostjo hlajenja ali ogrevanja vseh delujočih notranjih enot in prijavljeno zmogljivostjo hlajenja ali ogrevanja zunanje enote pri standardnih nazivnih pogojih.









PRILOGA II

Razredi energetske učinkovitosti

1. Energetska učinkovitost klimatskih naprav se določi na osnovi meritev in izračunov, ki so določeni v Prilogi VII.

SEER in SCOP upoštevata pogoje referenčne zasnove in ure delovanja v ustreznem načinu delovanja, SCOP pa je povezan s „povprečno“ sezono ogrevanja, ki je določena v Prilogi VII. Nazivno razmerje energetske učinkovitosti (EERrated) in nazivni koeficient učinkovitosti (COPrated) sta povezana s standardnimi nazivnimi pogoji, ki so določeni v Prilogi VII.







Razpredelnica 1 Razredi energetske učinkovitosti za klimatske naprave, razen za dvo- in enokanalne naprave Razred energetske učinkovitosti SEER SCOP A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90







Razpredelnica 2 Razredi energetske učinkovitosti za dvo- in enokanalne klimatske naprave Razred energetske učinkovitosti Dvokanalne klimatske naprave Enokanalne klimatske naprave EERrated COPrated EERrated COPrated A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20









PRILOGA III

Nalepka

1. NALEPKA ZA KLIMATSKE NAPRAVE, RAZEN ZA ENO- IN DVOKANALNE KLIMATSKE NAPRAVE

1.1 Hladilno-grelne klimatske naprave, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A do G

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „SEER“ in „SCOP“ za hlajenje in ogrevanje, z modrim ventilatorjem in oznako valovanja zraka za SEER ter rdečim ventilatorjem in oznako valovanja zraka za SCOP;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost mora biti označena za hlajenje in ogrevanje. Za ogrevanje je obvezna oznaka energetske učinkovitosti za povprečno sezono ogrevanja. Oznaka učinkovitosti za toplejše ali hladnejše sezone ni obvezna;

V. za način hlajenja: nazivno obremenitev v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. za način ogrevanja: nazivno obremenitev v kW za največ tri sezone ogrevanja, zaokroženo na eno decimalno mesto. Vrednosti za sezone ogrevanja, za katere nazivna obremenitev ni navedena, so označene z „X“;

VII. za način hlajenja: razmerje sezonske energetske učinkovitosti (vrednost SEER), zaokroženo na eno decimalno mesto;

VIII. za način ogrevanja: koeficient sezonske učinkovitosti (vrednost SCOP) za največ tri sezone ogrevanja, zaokroženo na eno decimalno mesto. Vrednosti za sezone ogrevanja, za katere SCOP ni naveden, so označene z „X“;

IX. letno porabo energije v kWh na leto za hlajenje in ogrevanje, zaokroženo na najbližje celo število. Vrednosti za podnebne profile, za katere podatek o letni porabi energije ni naveden, so označene z „X“;

X. ravni zvočne moči za notranje in zunanje enote, izražene v dB(A) re1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

XI. zemljevid Evrope z oznako treh značilnih sezon ogrevanja in ustreznih barvnih kvadratov.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 1.5. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ), velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

1.2 Hladilno-grelne klimatske naprave, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+ do F

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 1.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 1.5.

1.3 Hladilno-grelne klimatske naprave, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A++ do E

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 1.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 1.5.

1.4 Hladilno-grelne klimatske naprave, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 1.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 1.5.

1.5 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 120 mm in visoka najmanj 210 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka:

širina: 102 mm, višina: 20 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 103,6 mm;

oznaka SEER in SCOP:

obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

— besedilo: Calibri krepko 16 pt, velike tiskane črke bele barve;

razred(-i) energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 11 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;

— besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 9 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

nazivna zmogljivost za hlajenje in ogrevanje v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 10 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 11 pt, 100 % črna;

vrednosti SCOP in SEER, zaokroženi na eno decimalno mesto:

— besedilo „SEER“/„SCOP“: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 11 pt, 100 % črna;

letna poraba energije v kWh/annum:

— besedilo „kWh/annum“: Calibri navadno 10 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 11 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

—



vrednost: Calibri krepko 15 pt, 100 % črna; Calibri navadno 12 pt, 100 % črna;

zemljevid Evrope in barvni kvadrati:

— barve: — oranžna: 00-46-46-00; zelena: 59-00-47-00; modra: 54-08-00-00;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 102 × 13 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

2. NALEPKA ZA KLIMATSKE NAPRAVE, RAZEN ZA ENO- IN DVOKANALNE KLIMATSKE NAPRAVE

2.1 Klimatske naprave, namenjene izključno hlajenju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A do G

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „SEER“ z modrim ventilatorjem in oznako valovanja zraka;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

V. nazivno obremenitev za hlajenje v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. razmerje sezonske energetske učinkovitosti (vrednost SEER), zaokroženo na eno decimalno mesto;

VII. letno porabo energije v kWh na leto, zaokroženo na najbližje celo število;

VIII. ravni zvočne moči za notranje in zunanje enote, izražene v dB(A) re1 pW, zaokrožene na najbližje celo število.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 2.5. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

2.2 Klimatske naprave, namenjene izključno hlajenju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+ do F

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 2.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 2.5.

2.3 Klimatske naprave, namenjene izključno hlajenju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A++ do E

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 2.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 2.5.

2.4 Klimatske naprave, namenjene izključno hlajenju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 2.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 2.5.

2.5 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka:

barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 93 mm,

višina: 18 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 93,7 mm;

oznaka SEER:

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

— besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve;

razred energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 23 mm, višina: 15 mm, 100 % črna;

— besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

nazivna zmogljivost v kW:

besedilo „kW“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

vrednost SEER, zaokrožena na eno decimalno mesto:

— obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— besedilo „SEER“: Calibri navadno 14 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

letna poraba energije v kWh/annum:

— besedilo „kWh/annum“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 90 × 15 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

3. NALEPKA ZA KLIMATSKE NAPRAVE, RAZEN ZA ENO- IN DVOKANALNE KLIMATSKE NAPRAVE

3.1 Klimatske naprave, namenjene izključno ogrevanju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A do G

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „SCOP“ z rdečim ventilatorjem in oznako valovanja zraka;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti. Obvezna je oznaka energetske učinkovitosti za povprečno sezono ogrevanja. Oznaka učinkovitosti za toplejša ali hladnejša podnebja ni obvezna;

V. nazivno obremenitev za ogrevanje v kW za največ tri sezone ogrevanja, zaokroženo na eno decimalno mesto. Vrednosti za sezone ogrevanja, za katere nazivna obremenitev ni navedena, so označene z „X“;

VI. koeficient sezonske učinkovitosti (SCOP) za največ tri sezone ogrevanja, zaokrožen na eno decimalno mesto. Vrednosti za sezone ogrevanja, za katere SCOP ni naveden, so označene z „X“;

VII. letno porabo energije v kWh na leto, zaokroženo na najbližje celo število. Vrednosti za sezone ogrevanja, za katere letna poraba energije ni navedena, so označene z „X“;

VIII. ravni zvočne moči za notranje in zunanje enote, izražene v dB(A) re1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

IX zemljevid Evrope z oznako treh značilnih sezon ogrevanja in ustreznih barvnih kvadratov.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 3.5. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

3.2 Klimatske naprave, namenjene izključno ogrevanju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+ do F

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 3.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 3.5.

3.3 Klimatske naprave, namenjene izključno ogrevanju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A++ do E

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 3.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 3.5.

3.4 Klimatske naprave, namenjene izključno ogrevanju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje podatke, ki so navedeni v točki 3.1.

(b) Oblikovni vidiki nalepke so v skladu s točko 3.5.

3.5 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 93 mm, višina: 18 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 93,7 mm;

oznaka SCOP:

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

— besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve;

razred(-i) energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 11 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;

— besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve;

nazivna zmogljivost v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 10 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 11 pt, 100 % črna;

vrednosti SCOP, zaokrožene na eno decimalno mesto:

— besedilo „SCOP“: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 11 pt, 100 % črna;

letna poraba energije v kWh/annum:

— besedilo „kWh/annum“: Calibri navadno 10 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 11 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 15 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 12 pt, 100 % črna;

zemljevid Evrope in barvni kvadrati:

barve:

oranžna: 00-46-46-00;

zelena: 59-00-47-00;

modra: 54-08-00-00;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 90 × 15 mm;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

4. NALEPKA ZA DVOKANALNE KLIMATSKE NAPRAVE

4.1 Hladilno-grelne dvokanalne klimatske naprave, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „EER“ in „COP“ za hlajenje in ogrevanje z modrim ventilatorjem in oznako valovanja zraka za EER ter rdečim ventilatorjem in oznako valovanja zraka za COP;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost mora biti označena za hlajenje in ogrevanje;

V. nazivno zmogljivost za način hlajenja in ogrevanja v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. EERrated in COPrated, zaokrožena na eno decimalno mesto;

VII. porabo energije na uro v kWh na 60 minut za način hlajenja in ogrevanja, zaokroženo na najbližje celo število;

VIII. raven zvočne moči za notranjo enoto, izraženo v dB(A) re1 pW, zaokroženo na najbližje celo število.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 4.2. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

4.2 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 82 mm, višina: 16 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

oznaka EER in COP:

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

—



besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 7 pt, bele barve;

razred(-i) energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 11 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;

—



besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 7 pt, bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

pretvorba „minut“:

— besedilo: Calibri navadno 7 pt, 100 % črna;

nazivna zmogljivost za način hlajenja in ogrevanja v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

vrednosti COP in EER, zaokroženi na eno decimalno mesto:

— besedilo „EER“/„COP“: Calibri navadno 14 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

poraba energije na uro v kWh/60min.:

— besedilo „kWh/60min*“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 82 × 10,5 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

4.3 Dvokanalne klimatske naprave, namenjene izključno hlajenju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „EER“ z modrim ventilatorjem in oznako valovanja zraka;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

V. nazivno zmogljivost za hlajenje v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. EERrated, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VII. porabo energije na uro v kWh na 60 minut, zaokroženo na najbližje celo število;

VIII. raven zvočne moči za notranjo enoto, izraženo v dB(A) re1 pW, zaokroženo na najbližje celo število.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 4.4. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

4.4 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina:82 mm, višina: 16 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

oznaka EER:

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

—



besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 7 pt, bele barve;

razred energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 20 mm, višina: 15 mm, 100 % črna;

—



besedilo: Calibri krepko 30 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 14 pt, bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

pretvorba „minut“:

— besedilo: Calibri navadno 7 pt, 100 % črna;

nazivna zmogljivost v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

vrednost EER, zaokrožena na eno decimalno mesto:

— besedilo „EER“: Calibri navadno 14 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

poraba energije na uro v kWh/60min.:

— besedilo „kWh/60min*“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: 100 % cianova – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 82 × 10,5 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

4.5 Dvokanalne klimatske naprave, namenjene izključno ogrevanju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „COP“ z rdečim ventilatorjem in oznako valovanja zraka;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

V. nazivno zmogljivost za ogrevanje v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. COPrated, zaokrožen na eno decimalno mesto;

VII. porabo energije na uro v kWh na 60 minut, zaokroženo na najbližje celo število;

VIII. raven zvočne moči za notranjo enoto, izraženo v dB(A) re1 pW, zaokroženo na najbližje celo število.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 4.6. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

4.6 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) Nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(ii) Ozadje je belo.

(iii) Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(iv) Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 82 mm, višina: 16 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

oznaka COP:

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

—



besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 7 pt, bele barve;

razred energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 20 mm, višina: 15 mm, 100 % črna;

—



besedilo: Calibri krepko 30 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 14 pt, bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

pretvorba „minut“:

— besedilo: Calibri navadno 7 pt, 100 % črna;

nazivna zmogljivost v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

vrednost COP, zaokrožena na eno decimalno mesto:

— besedilo „COP“: Calibri navadno 14 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

poraba energije na uro v kWh/60 min:

— besedilo „kWh/60 min*“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 82 × 10,5 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

5. NALEPKA ZA ENOKANALNE KLIMATSKE NAPRAVE

5.1 Hladilno-grelne enokanalne klimatske naprave, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „EER“ in „COP“ za hlajenje in ogrevanje z modrim ventilatorjem in oznako valovanja zraka za EER ter rdečim ventilatorjem in oznako valovanja zraka za COP;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost mora biti označena za hlajenje in ogrevanje;

V. nazivno zmogljivost za način hlajenja in ogrevanja v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. EERrated in COPrated, zaokrožena na eno decimalno mesto;

VII. porabo energije na uro v kWh na 60 minut za hlajenje in ogrevanje, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VIII. raven zvočne moči za notranjo enoto, izraženo v dB(A) re1 pW, zaokroženo na najbližje celo število.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 5.2. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

5.2 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 82 mm, višina: 16 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

oznaka EER in COP:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

—



besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 7 pt, bele barve;

razred(-i) energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 11 mm, višina: 10 mm, 100 % črna;

— besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

pretvorba „minut“:

— besedilo: Calibri navadno 7 pt, 100 % črna;

nazivna zmogljivost za hlajenje in ogrevanje v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

vrednosti EER in COP, zaokroženi na eno decimalno mesto:

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

poraba energije na uro v kWh/60min:

— besedilo „kWh/60min*“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 82 × 10,5 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

5.3 Enokanalne klimatske naprave, namenjene izključno hlajenju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „EER“ z modrim ventilatorjem in oznako valovanja zraka;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

V. nazivno zmogljivost za hlajenje v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. EERrated, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VII. porabo energije na uro v kWh na 60 minut, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VIII. raven zvočne moči za notranjo enoto, izraženo v dB(A) re1 pW, zaokroženo na najbližje celo število.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 5.4. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

5.4 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 82 mm, višina: 16 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

oznaka EER:

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

—



besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 7 pt, bele barve;

razred energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 20 mm, višina: 15 mm, 100 % črna;

—



besedilo: Calibri krepko 30 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 14 pt, velike tiskane črke bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

pretvorba „minut“:

— besedilo: Calibri navadno 7 pt, 100 % črna;

nazivna zmogljivost v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

vrednost EER, zaokrožena na eno decimalno mesto:

— besedilo „EER“: Calibri navadno 14 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

poraba energije na uro v kWh/60min:

— besedilo „kWh/60min*“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: 100 % cianova – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 82 × 10,5 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.

5.5 Enokanalne klimatske naprave, namenjene izključno ogrevanju, ki so uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D

(a) Nalepka vsebuje naslednje podatke:

I. dobaviteljev naziv ali blagovno znamko;

II. dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela;

III. besedilo „COP“ z rdečim ventilatorjem in oznako valovanja zraka;

IV. energetsko učinkovitost; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti naprave se nahaja na isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

V. nazivno zmogljivost za ogrevanje v kW, zaokroženo na eno decimalno mesto;

VI. COPrated, zaokrožen na eno decimalno mesto;

VII. porabo energije na uro v kWh na 60 minut, zaokroženo na najbližje celo število;

VIII. raven zvočne moči za notranjo enoto, izraženo v dB(A) re1 pW, zaokroženo na najbližje celo število.

Vse zahtevane vrednosti se določijo v skladu s Prilogo VII.

(b) Oblika nalepke je v skladu s točko 5.6. Za modele, ki jim je bil podeljen znak EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija podeljenega znaka.

5.6 Oblika nalepke

Pri čemer velja:

(i) nalepka je široka najmanj 100 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(ii) ozadje je belo;

(iii) barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna;

(iv) nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

obroba nalepke EU: črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

logotip EU: barvi: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

energijska oznaka: barva: X-00-00-00;

piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 82 mm, višina: 16 mm;

črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm;

oznaka COP:

besedilo: Calibri navadno 10 pt, velike tiskane črke 100 % črna;

lestvica A-G:

— puščica: višina: 7 mm, presledek: 1,3 mm – barve: — najvišji razred: X-00-X-00; drugi razred: 70-00-X-00; tretji razred: 30-00-X-00; četrti razred: 00-00-X-00; peti razred: 00-30-X-00; šesti razred: 00-70-X-00; zadnji razred(-i): 00-X-X-00;

—



besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 7 pt, bele barve;

razred energetske učinkovitosti:

— puščica: širina: 20 mm, višina: 15 mm, 100 % črna;

—



besedilo: Calibri krepko 30 pt, velike tiskane črke bele barve; Calibri krepko 14 pt, velike tiskane črke bele barve;

energija:

— besedilo: Calibri navadno 8 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

pretvorba „minut“:

— besedilo: Calibri navadno 7 pt, 100 % črna;

nazivna zmogljivost v kW:

— besedilo „kW“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

vrednost COP, zaokrožena na eno decimalno mesto:

— besedilo „COP“: Calibri navadno 14 pt, velike tiskane črke, 100 % črna;

— vrednost „X,Y“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

poraba energije na uro v kWh/60 minut:

— besedilo „kWh/60min*“: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

— vrednost „XY“: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

emisije hrupa:

— obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm;

— vrednost: Calibri krepko 22 pt, 100 % črna;

— besedilo: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna;

dobaviteljev naziv ali blagovna znamka;

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

dobaviteljev naziv ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 82 × 10,5 mm;

referenčno obdobje:

— besedilo: Calibri krepko 10 pt.









PRILOGA IV

Podatkovna kartica izdelka

1. Podatki so na podatkovni kartici izdelka navedeni v spodaj določenem vrstnem redu:

(a) dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b) identifikacijska oznaka notranje klimatske naprave ali notranjih in zunanjih elementov klimatske naprave;

(c) ne glede na morebitne zahteve, ki izhajajo iz sistema znaka za okolje Unije, se lahko za modele, ki jim je bil podeljen „znak EU za okolje“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, doda kopija podeljenega znaka;

(d) notranje in zunanje ravni zvočne moči pri standardnih nazivnih pogojih v načinu hlajenja in/ali ogrevanja;

(e) ime in GWP uporabljenega hladilnega sredstva ter naslednje standardno besedilo:

„Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim [xxx]. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine [xxx] večji od 1 kg CO2. Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.“

2. Poleg tega podatkovna kartica klimatskih naprav glede načina hlajenja, kadar je učinkovitost določena na osnovi razmerja sezonske energetske učinkovitosti (SEER), vključuje naslednje podatke:

(a) SEER in razred energetske učinkovitosti modela (model enote ali kombinacije enot), določena v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v prilogah I in VII za način hlajenja ter z mejami med razredi, ki so opredeljene v Prilogi II;

(b) okvirno letno porabo električne energije QCE v kWh/a v sezoni hlajenja, določeno v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v Prilogi I oziroma Prilogi VII. Opiše se kot: „Letna poraba energije ‚XYZ‘ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“;

(c) nazivna obremenitev naprave Pdesignc v kW v načinu hlajenja, določena v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v Prilogi I oziroma Prilogi VII.

3. Poleg tega podatkovna kartica klimatskih naprav glede načina ogrevanja, kadar je učinkovitost določena na osnovi koeficienta sezonske učinkovitosti (SCOP), vsebuje naslednje podatke:

(a) SCOP in razred energetske učinkovitosti modela ali kombinacije, določena v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v Prilogi I oziroma Prilogi VII za način ogrevanja ter z mejami med razredi, ki so opredeljene v Prilogi II;

(b) okvirno letno porabo električne energije za povprečno sezono ogrevanja QHE v kWh/a, določeno v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v Prilogi I oziroma Prilogi VII. Opiše se kot: „Letna poraba energije ‚XYZ‘ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“;

(c) druge določene sezone ogrevanja, v katerih enota ustreza svojemu namenu, z možnostma toplejša (ni obvezno) ali hladnejša (ni obvezno) sezona, kot sta določeni v Prilogi I;

(d) nazivno obremenitev naprave Pdesignh v kW v načinu ogrevanja, določeno v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v prilogah I in VII;

(e) navedeno zmogljivost in oznako zmogljivosti za zasilno ogrevanje, ki se predpostavlja za izračun SCOP pri pogojih referenčne zasnove.

4. Poleg tega podatkovna kartica klimatskih naprav, kadar je učinkovitost določena na osnovi razmerja energetske učinkovitosti (EERrated) ali koeficienta učinkovitosti (COPrated), vsebuje naslednje podatke:

(a) razred energetske učinkovitosti modela, določen v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v prilogah I in VII, ter meje med razredi, ki so opredeljene v Prilogi II;

(b) za dvokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro QDD v kWh/60 minut, določeno v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v prilogah I in VII. Opiše se kot: „Poraba energije ‚X,Y‘ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“;

(c) za enokanalne klimatske naprave: okvirno porabo električne energije na uro QSD v kWh/60 minut, določeno v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v prilogah I in VII. Opiše se kot: „Poraba energije ‚X,Y‘ kWh na 60 minut na osnovi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.“;

(d) zmogljivost za hlajenje Prated v kW naprave, določeno v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v prilogah I in VII;

(e) zmogljivost za ogrevanje Prated v kW naprave, določeno v skladu z opredelitvami pojmov in postopki testiranj v prilogah I in VII.

5. Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov naprave, ki jih dobavi isti dobavitelj.

6. Podatki so na podatkovni kartici lahko podani v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V tem primeru se navedejo tudi podatki iz točk od 1 do 4, ki še niso prikazani na nalepki.









PRILOGA V

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(c) vključuje vsaj naslednje:

(a) naziv in naslov dobavitelja;

(b) splošni opis modela naprave, ki zadostuje za njegovo nedvoumno in enostavno prepoznanje. Enokanalne klimatske naprave se opiše kot „lokalne klimatske naprave“;

(c) po potrebi sklice na uporabljene usklajene standarde;

(d) po potrebi druge uporabljene metode izračuna, meritvene standarde in specifikacije;

(e) ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(f) po potrebi tehnične parametre za meritve, določene v skladu s Prilogo VII:

(i) skupne dimenzije;

(ii) specifikacijo tipa klimatske naprave;

(iii) specifikacijo, ali je naprava zasnovana za hlajenje ali ogrevanje ali oboje;

(iv) razred energetske učinkovitosti modela, kot je opredeljen v Prilogi II;

(v) razmerje energetske učinkovitosti (EERrated) in koeficient učinkovitosti (COPrated) za eno- in dvokanalne klimatske naprave ali razmerje sezonske energetske učinkovitosti (SEER) in koeficient sezonske učinkovitosti (SCOP) za druge klimatske naprave;

(vi) sezono ogrevanja, v kateri naprava ustreza svojemu namenu;

(vii) ravni zvočne moči, izražene v dB(A) re1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(viii) ime in GWP uporabljenega hladilnega sredstva;

(g) rezultate izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

Dobavitelji lahko na koncu zgornjega seznama dodajo dodatne podatke.

Če so bili podatki, vključeni v dosje tehnične dokumentacije za določen model klimatske naprave, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije na osnovi drugih enakovrednih naprav, mora dokumentacija vsebovati podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter preskusih, ki so jih opravili dobavitelji za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Podatki obsegajo tudi seznam vseh drugih enakovrednih modelov naprave, pri katerih so bili podatki pridobljeni na enaki osnovi.









PRILOGA VI

Podatki, ki morajo biti zagotovljeni v primerih, ko se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek

1. Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a) razred energetske učinkovitosti modela, kot je opredeljen v Prilogi II;

(b) za klimatske naprave, razen eno- ali dvokanalne naprave:

(i) razmerje sezonske energetske učinkovitosti (SEER) in/ali koeficient sezonske učinkovitosti (SCOP);

(ii) nazivna obremenitev (v kW);

(iii) letna poraba električne energije;

(iv) sezona hlajenja in/ali vsaka sezona ogrevanja („povprečna“, „hladnejša“, „toplejša“), v kateri naprava ustreza svojemu namenu;

(c) za eno- in dvokanalne klimatske naprave:

(i) razmerje energetske učinkovitosti (EER) in/ali koeficient učinkovitosti (COP);

(ii) nazivna zmogljivost (kW);

(iii) za dvokanalne naprave: poraba električne energije na uro za hlajenje in/ali ogrevanje;

(iv) za enokanalne naprave: poraba električne energije na uro za hlajenje in/ali ogrevanje;

(d) ravni zvočne moči, izražene v dB(A) re1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(e) ime in GWP uporabljenega hladilnega sredstva.

2. Če so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice proizvoda, morajo ustrezati obliki in vrstnemu redu, ki sta določena v Prilogi IV.

3. Velikost in oblika pisave, ki sta uporabljeni za natis ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, morata biti čitljivi.









PRILOGA VII

Meritve in izračuni

1. Zaradi skladnosti z zahtevami iz te uredbe in preverjanja te skladnosti se meritve in izračuni opravijo v skladu z usklajenimi standardi, katerih referenčne številke so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z drugo zanesljivo, točno in ponovljivo metodo, ki upošteva splošno priznane najsodobnejše merilne metode ter daje rezultate, ki veljajo za zelo zanesljive.

2. Pri določanju sezonske porabe energije ter razmerja sezonske energetske učinkovitosti (SEER) in koeficienta sezonske učinkovitosti (SCOP) je treba upoštevati:

(a) evropske sezonske razmere, kot so opredeljene v razpredelnici 1 te priloge;

(b) pogoje referenčne zasnove, kot so opredeljeni v razpredelnici 3 te priloge;

(c) porabo električne energije za vse relevantne načine delovanja glede na časovna obdobja, kot so opredeljena v razpredelnici 4 te priloge;

(d) učinke poslabšanja energetske učinkovitosti zaradi ciklov vklapljanja/izklapljanja (če so na voljo) glede na vrsto upravljanja zmogljivosti hlajenja in/ali ogrevanja;

(e) popravke sezonskih koeficientov učinkovitosti, ko zmogljivost ogrevanja ne more doseči obremenitve zaradi ogrevanja;

(f) prispevek rezervnega grelca (če je na voljo) k izračunu sezonske učinkovitosti enote v načinu ogrevanja.

3. Če so podatki v zvezi z določenim modelom, ki je kombinacija notranjih in zunanjih enot, pridobljeni z izračunom na osnovi sestave in/ali ekstrapolacije na osnovi drugih kombiniranih modelov, mora dokumentacija vsebovati podrobnosti takšnih izračunov in/ali ekstrapolacij ter preskusov, ki so bili opravljeni za potrditev točnosti opravljenih izračunov (vključno s podrobnostmi o matematičnem modelu za izračun učinkovitosti takega kombiniranega modela ter o meritvah, opravljenih za potrditev tega modela).

4. Razmerje energetske učinkovitosti (EERrated) in, kadar je ustrezno, koeficient učinkovitosti (COPrated) se za dvo- in enokanalne naprave določita pri standardnih nazivnih pogojih, kot so opredeljeni v razpredelnici 2 te priloge.

5. Izračun porabe električne energije za hlajenje in/ali ogrevanje upošteva porabo električne energije vseh ustreznih načinov delovanja, kadar je to potrebno, glede na časovna obdobja, kot so opredeljena v razpredelnici 4 te priloge.







Razpredelnica 1 Število bin (j), zunanja temperatura (Tj) v °C in število ur na bin (hj) za sezono hlajenja in za sezone ogrevanja „povprečna“, „toplejša“ in „hladnejša“. „db“ = temperatura suhega termometra SEZONA HLAJENJA SEZONA OGREVANJA Povprečna Toplejša Hladnejša j # Tj °C hj h j # Tj °C hjA h hj W h hjC h db db 1 17 205 od 1 do 8 od – 30 do – 23 0 0 0 2 18 227 9 –22 0 0 1 3 19 225 10 –21 0 0 6 4 20 225 11 –20 0 0 13 5 21 216 12 –19 0 0 17 6 22 215 13 –18 0 0 19 7 23 218 14 –17 0 0 26 8 24 197 15 –16 0 0 39 9 25 178 16 –15 0 0 41 10 26 158 17 –14 0 0 35 11 27 137 18 –13 0 0 52 12 28 109 19 –12 0 0 37 13 29 88 20 –11 0 0 41 14 30 63 21 –10 1 0 43 15 31 39 22 –9 25 0 54 16 32 31 23 –8 23 0 90 17 33 24 24 –7 24 0 125 18 34 17 25 –6 27 0 169 19 35 13 26 –5 68 0 195 20 36 9 27 –4 91 0 278 21 37 4 28 –3 89 0 306 22 38 3 29 –2 165 0 454 23 39 1 30 –1 173 0 385 24 40 0 31 0 240 0 490 32 1 280 0 533 33 2 320 3 380 34 3 357 22 228 35 4 356 63 261 36 5 303 63 279 37 6 330 175 229 38 7 326 162 269 39 8 348 259 233 40 9 335 360 230 41 10 315 428 243 42 11 215 430 191 43 12 169 503 146 44 13 151 444 150 45 14 105 384 97 46 15 74 294 61 Skupaj 2 602 4 910 3 590 6 446







Razpredelnica 2 Standardni nazivni pogoji, temperature zraka pri suhem termometru (temperature mokrega termometra so navedene v oklepajih) Naprava Funkcija Notranja temperatura zraka (°C) Zunanja temperatura zraka (°C) Klimatske naprave, razen enokanalnih hlajenje 27 (19) 35 (24) ogrevanje 20 (maks. 15) 7(6) Enokanalne naprave hlajenje 35 (24) 35 (24) (1) ogrevanje 20 (12) 20 (12) (1) (*1) Pri enokanalnih klimatskih napravah v kondenzator (uparjalnik) pri hlajenju (ogrevanju) ne doteka zunanji zrak, ampak notranji.







Razpredelnica 3 Referenčni nazivni pogoji, temperature zraka pri suhem termometru (temperature mokrega termometra so navedene v oklepajih) Funkcija / sezona Notranja temperatura zraka (°C) Zunanja temperatura zraka (°C) Bivalentna temperatura (°C) Delovna temperatura (°C) Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol hlajenje 27 (19) Tdesignc = 35 (24) n.r. n.r. ogrevanje / povprečna 20 (15) Tdesignh = – 10 (– 11) maks. 2 maks. – 7 ogrevanje / toplejša Tdesignh = 2 (1) maks. 7 maks. 2 ogrevanje / hladnejša Tdesignh = – 22 (– 23) maks. – 7 maks. – 15







Razpredelnica 4 Ure delovanja glede na tip naprave in način delovanja, ki se uporablja za izračun porabe električne energije Vrsta naprave / funkcija (če je na voljo) Enota Sezona ogrevanja Stanje vključenosti Stanje izključenosti termostata Stanje pripravljenosti Stanje izključenosti Način grelca ohišja hlajenje: HCE ogrevanje: HHE HTO HSB HOFF HCK Klimatske naprave, razen dvo- in enokanalnih Način hlajenja, če naprava omogoča izključno hlajenje h/annum 350 221 2 142 5 088 7 760 Način hlajenja in ogrevanja, če naprava omogoča oba načina Način hlajenja h/annum 350 221 2 142 0 2 672 Način ogrevanja h/annum Povprečna 1 400 179 0 0 179 Toplejša 1 400 755 0 0 755 Hladnejša 2 100 131 0 0 131 Način ogrevanja, če naprava omogoča izključno ogrevanje h/annum Povprečna 1 400 179 0 3 672 3 851 Toplejša 1 400 755 0 4 345 4 476 Hladnejša 2 100 131 0 2 189 2 944 Dvokanalna klimatska naprava hlajenje: HCE ogrevanje: HHE HTO HSB HOFF HCK Način hlajenja, če naprava omogoča izključno hlajenje h/60 min 1 n.r. n.r. n.r. n.r. Način hlajenja in ogrevanja, če naprava omogoča oba načina Način hlajenja h/60 min 1 n.r. n.r. n.r. n.r. Način ogrevanja h/60 min 1 n.r. n.r. n.r. n.r. Način ogrevanja, če naprava omogoča izključno ogrevanje h/60 min 1 n.r. n.r. n.r. n.r. Enokanalna klimatska naprava hlajenje: HCE ogrevanje: HHE Način hlajenja h/60 min 1 n.r. n.r. n.r. n.r. Način ogrevanja h/60 min 1 n.r. n.r. n.r. n.r.

▼M2









PRILOGA VIII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1. Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2. Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a) vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b) vrednosti, objavljene na nalepki in podatkovni kartici, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c) so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 1.

3. Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

4. Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje.

5. Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 1.

6. Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to delegirano uredbo.

7. Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.







Preglednica 1 Dovoljena odstopanja pri preverjanjih Parametri Dovoljena odstopanja pri preverjanjih Razmerje sezonske energetske učinkovitosti (SEER) Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 8 %. Koeficient sezonske učinkovitosti (SCOP) Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 8 %. Poraba električne energije v stanju izključenosti Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %. Poraba električne energije v stanju pripravljenosti Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %. Razmerje energetske učinkovitosti (EERrated ) Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %. Koeficient učinkovitosti (COPrated ) Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %. Raven zvočne moči Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 2 dB(A).

▼M1









PRILOGA IX

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1. Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b) „gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c) „zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d) „nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2. Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(h), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka v skladu s časovnim razporedom iz člena 3(4) do 3(6). Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3. Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a) je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b) na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c) ima eno od naslednjih oblik:

4. V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a) slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b) slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c) nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d) nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e) za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f) nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g) nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5. Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(1)(i) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis „podatkovna kartica izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.