3.

Pridáva sa tento text: „Tabuľka 4 TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ELEKTRICKÝCH KÁBLOV Trieda Skúšobná(-é) metóda(-y) Kritériá klasifikácie Doplnková klasifikácia Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) a FS ≤ 1,75 m a THR1 200s ≤ 10 MJ a vrchol HRR ≤ 20 kW a FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Tvorba dymu (2) (6) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) a FS ≤ 1,5 m; a THR1 200s ≤ 15 MJ; a vrchol HRR ≤ 30 kW; a FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Tvorba dymu (2) (7) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) a FS ≤ 2,0 m; a THR1 200s ≤ 30 MJ; a vrchol HRR ≤ 60 kW; a FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Tvorba dymu (2) (7) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) a THR1 200s ≤ 70 MJ; a vrchol HRR ≤ 400 kW; a FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Tvorba dymu (2) (7) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Bez definície charakteristík PODMIENKY MONTÁŽE A UPEVNENIA A STANOVENIE SKÚŠOBNÝCH PARAMETROV PRE ELEKTRICKÉ KÁBLE (AKO SA UVÁDZA V POZNÁMKE 5 TABUĽKY 4) 1. Podmienky montáže a upevnenia 1.1. Montáž skúšobnej vzorky všeobecne pre triedy B1ca, B2ca, Cca a Dca Káble sa montujú na čelo normalizovaného roštu (EN 50266-1). Používajú sa káble s dĺžkou 3,5 m. Spodná časť elektrických káblov je 20 cm pod nižším okrajom horáka. Káble sú umiestnené v strede roštu (vzhľadom na jeho šírku). Každá skúšobná vzorka alebo zväzok káblov sa pripevňuje samostatne kovovým drôtom (oceľovým alebo medeným) na všetky priečky roštu. Pre káble s maximálnym priemerom 50 mm sa používajú drôty s priemerom 0,5 mm až 1,0 mm (vrátane). Pre káble s priemerom väčším ako 50 mm sa používajú drôty s priemerom 1,0 až 1,5 mm. Pri montáži skúšobných vzoriek sa prvá z nich umiestni približne do stredu roštu a ďalšie skúšobné vzorky sa pridajú z každej strany tak, aby bol celý súbor skúšobných vzoriek umiestnený približne v strede roštu. Rozmiestnenie a upevnenie sú vysvetlené ďalej. Aby bolo možné odmerať šírenie plameňa v závislosti od času, každých 25 cm sa nakreslí vodorovná čiara. Prvá čiara (t. j. nulová čiara) je vo výške horáka. Káble sa montujú nasledujúcim spôsobom v závislosti od klasifikácie, ktorá sa na ne vzťahuje. 1.1.1. Trieda B2ca, Cca a trieda Dca Vybratý postup montáže závisí od priemeru elektrického kábla, ako sa uvádza v tabuľke 4.1. Tabuľka 4.1 MONTÁŽ V ZÁVISLOSTI OD PRIEMERU KÁBLA Priemer kábla Montáž Minimálne 20 mm 20 mm medzery medzi káblami Od 5 do 20 mm Medzera medzi káblami sa rovná priemeru jedného kábla. Maximálne 5 mm Káble sa upevňujú vo zväzkoch s priemerom 10 mm. Zväzky sa neskrúcajú. Medzera medzi zväzkami je 10 mm. Prahové hodnoty sa určujú v závislosti od priemeru zaokrúhleného na najbližšiu hodnotu v milimetroch, priemer sa nezaokrúhľuje pri kábloch s priemerom menším ako 5 mm. Na určenie počtu káblov na jednu skúšku sa použijú tieto vzorce: 1.1.1.1. Pre káble s priemerom minimálne 20 mm Počet káblov N je daný vzorcom: … rovnica 1 pričom: dc je priemer kábla (v mm a zaokrúhlený na najbližšiu milimetrovú hodnotu) funkcia int = celočíselný zlomok výsledku (t. j. hodnota zaokrúhlená nadol) 1.1.1.2. Pre káble s priemerom od 5 do 20 mm Počet káblov N je daný vzorcom: … rovnica 2 pričom: dc je priemer kábla (v mm a zaokrúhlený) funkcia int = celočíselná čast' výsledku (t. j. hodnota zaokrúhlená nadol) 1.1.1.3. Pre káble s priemerom maximálne 5 mm Počet 10 mm zväzkov káblov Nbu je daný vzorcom: … rovnica 3 Takto sa montuje 15 zväzkov vo vzdialenosti 10 mm. Počet káblov v každom zväzku (n) je: … rovnica 4 pričom: dc je priemer kábla (v mm a ne zaokrúhlený) Počet káblov s dĺžkou (CL) pre drôty alebo káble s priemerom menším ako 5 mm tak bude: CL = n × 15 … rovnica 5 1.1.1.4. Celková dĺžka káblu pre jednu skúšku Celková dĺžka L (m) pre jeden test je: L = n × 15 × 3,5 pre d c ≤ 5 mm alebo L = N × 3,5 pre d c > 5 mm … rovnica 6 1.1.2. Trieda B1ca Na zadnej strane káblového žľabu sa namontuje nehorľavá doska z kremičitanu vápenatého s hustotou 870 ± 50 kg/m3 a hrúbkou 11 ± 2 mm. Táto doska sa môže montovať v dvoch častiach. Vo všetkých iných aspektoch je montáž káblov identická s triedami B2ca, Cca a Dca. 2. Stanovenie skúšobných parametrov Tabuľka 4.2 STANOVENIE SKÚŠOBNÝCH PARAMETROV PRE FIPEC20 SCENÁRE 1 A 2 Všetky počítané parametre sa vyhodnocujú počas 20 minút od začiatku testu (zapálenia horáka).

Parameter Vysvetlenie Začiatok skúšky Zapálenie horáka Koniec skúšky 20 minút po zapálení horáka (koniec času na výpočet parametrov) HRRsm30, kW Priemerná rýchlosť uvoľnenia tepla v priemere za 30 s SPRsm60, m2/s Priemerná rýchlosť tvorby dymu v priemere za 60 s Vrchol HRR, kW Maximálna hodnota HRRsm30 medzi začiatkom a koncom skúšky bez vplyvu zdroja zapálenia Vrchol SPR, m2/s Maximálna hodnota SPRsm60 medzi začiatkom a koncom skúšky THR1 200, MJ Celkové uvoľnené teplo (HRRsm30) od začiatku do konca skúšky, bez vplyvu zdroja zapálenia TSP1 200, m2 Celkové množstvo vytvoreného dymu (HRRsm60) od začiatku do konca skúšky FIGRA, W/s Index rýchlosti rozvoja požiaru určený ako najvyššia hodnota podielu HRRsm30, bez vplyvu zdroja zapálenia, a času. Prahové hodnoty sú: HRRsm30 = 3 kW a THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Index rýchlosti tvorby dymu určený ako najvyššia hodnota podielu SPRsm60 a času vynásobená číslom 10 000. Prahové hodnoty sú: SPRsm60 0,1 m2/s a TSP = 6 m2 PCS Spalné teplo FS Šírenie plameňa (poškodená dĺžka) H Šírenie plameňa FIPEC Reakcia na oheň elektrických káblov“