Rozhodnutie komisie z 26. augusta, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106 EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov (oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 2986)Text s významom pre EHP.



Úradný vestník L 220 , 03/09/2003 S. 0005 - 0006

CS.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

ET.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

HU.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

LT.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

LV.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

MT.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

PL.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

SK.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432

SL.ES Kapitola 13 Zväzok 31 S. 431 - 432



Rozhodnutie komisie z 26. augusta, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106 EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov (oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 2986) (Text s významom pre EHP) (2003/632/ES) KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], a najmä na jej článok 20 ods. 2, keďže: (1) Rozhodnutie Komisie 2003/147/ES [3] ustanovilo systém klasifikácie požiarnej odolnosti stavebných výrobkov. (2) Po preskúmaní určitých skupín výrobkov, je potrebné ustanoviť samostatné triedy požiarnej odolnosti pre tepelnoizolačné výrobky lineárnych potrubí. (3) Rozhodnutie 2003/147/ES je preto potrebné vzhľadom na uvedené zmeniť a doplniť. (4) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo, PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: Článok 1 Príloha k rozhodnutiu 2001/147/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu. Článok 2 Toto rozhodnutie je adresované členským štátom. V Bruseli 26. augusta 2003 Za Komisiu Erkki Liikanen člen Komisie [1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. [2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1. [3] Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14. -------------------------------------------------- PRÍLOHA Do prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES sa dopĺňa táto tabuľka: "Tabuľka 3 TRIEDY POŽIARNEJ ODOLNOSTI PRE TEPELNOIZOLAČNÉ VÝROBKY LINEÁRNYCH POTRUBÍ Trieda | Skúšobná metóday) | Klasifikačné kritériá | Doplňujúca klasifikácia | A1L | EN ISO 1182; [1] a | ΔT ≤ 30oC a Δm ≤ 50 % a tf = 0 (t. j. nie neprerušovaný plameň) | - | EN ISO 1716 | PSC ≤ 2,0 MJ.kg-1 [1] , a PSC ≤ 2,0 MJ.kg-1 [2], a PSC ≤ 1,4 MJ.kg-2 [3] , a PSC ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] | - | A2L | EN ISO 1182 [1]; alebo | ΔT ≤ 50oC a Δm ≤ 50 % a tf ≤ 20s | - | EN ISO 1716; a | PSC ≤ 3,0 MJ.kg-1 [1], a PSC ≤ 4,0 MJ.kg-2 [2] , a PSC ≤ 4,0 MJ.kg-2 [3] , a PSC ≤ 3,0 MJ.kg-1 [4] | - | EN 13823(SBI) | FIGRA ≤ 270 W.s-1; a LFS < okraj vzorky; a THR600s ≤ 7,5 MJ | Tvorba dymu [5]a plamenné kvapôčky/čiastočky [6] | BL | EN 13823(SBI); a | FIGRA ≤ 270 W.s-1; a LFS < okraj vzorky; a THR600s ≤ 7,5 MJ | Tvorba dymu a plamenné [5] kvapôčky/čiastočky [6] | EN ISO 11925-2 [8]: vystavenie pôsobeniu = 30s | Fs ≤ 150mm v priebehu 60s | CL | EN 13823(SBI) a | FIGRA ≤ 460 W.s-1; a LFS < okraj vzorky; a THR600s ≤ 15 MJ | Tvorba dymu [5] a plamenné kvapôčky/čiastočky [6] | EN ISO 11925-2 [8]: vystavenie pôsobeniu = 30s | Fs ≤ 150mm v priebehu 60s | DL | EN 13823(SBI) a | FIGRA ≤ 270 W.s-1; THR600s ≤ 100 MJ | Tvorba dymu [5] a plamenné kvapôčky/čiastočky [6] | EN ISO 11925-2: vystavenie pôsobeniu = 30s [8] a | Fs ≤ 150mm v priebehu 60s | EL | EN ISO 11925-2: vystavenie pôsobeniu = 30s | Fs ≤ 150mm v priebehu 60s | Plamenné kvapôčky/čiastočky [7] | FL | Nebola určená žiadna úroveň | [1] "Pre homogénne výrobky a základné komponenty nehomogénnych výrobkov. [2] "Pre ktorýkoľvek vonkajší, iný ako základný komponent nehomogénnych výrobkov. [3] "Pre ktorýkoľvek vnútorný, iný ako základný komponent nehomogénnych výrobkov. [4] "Pre výrobok ako celok. [5] "s1 = SMOGRA £ 105 m2.s2 a TSP600s £ 250 m2; s2 = SMOGRA £ 580 m2.s2 a a TSP600s £ 1600 m2; s3 = ani S"o"1 ani S2 [6] "d0 = žiadne plamenné kvapôčky/čiastočky v EN1 3823 (SBI) v priebehu 600s; d1 = žiadne plamenné kvapôčky/čiastočky nevytrvali dlhšie ako 10s v EN1 3823 (SBI) v priebehu 600s; d2 = ani d0 ani d1; vznietenie papiera v EN ISO 11925-2 vedie ku kvalifikácii d2. [7] "Splnenie podmienok = žiadne vznietenie papiera (bez klasifikácie); nesplnenie podmienok = vznietenie papiera (klasifikácia d2). [8] "Podľa podmienok pôsobenia plameňa na povrch a kde je to vhodné, pre konečné použitie výrobku, pôsobenia plameňa na okraj." --------------------------------------------------