PRÍLOHA

ZÁVERY O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT)

Rozsah pôsobnosti

Tieto závery o BAT sa týkajú týchto činností uvedených v prílohe I k smernici 2010/75/EÚ:

— 1.1: Spaľovanie palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW alebo viac, iba ak sa táto činnosť vykonáva v spaľovacích zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 50 MW alebo viac.

— 1.4: Splyňovanie uhlia alebo iných palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom 20 MW alebo viac, iba ak táto činnosť priamo súvisí so spaľovacím zariadením.

— 5.2: Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov v prípade odpadu neklasifikovaného ako nebezpečný s kapacitou presahujúcou 3 tony za hodinu alebo v prípade nebezpečného odpadu s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň, iba ak sa táto činnosť vykonáva v spaľovacích zariadeniach uvedených v bode 1.1.

Tieto závery o BAT sa konkrétne týkajú následných a predchádzajúcich činností, ktoré priamo súvisia s uvedenými činnosťami, a uplatňovaných techník na zamedzovanie vzniku emisií a reguláciu emisií.

V týchto záveroch BAT sa palivami myslí tuhý, kvapalný a/alebo plynný horľavý materiál vrátane:

— tuhých palív (napr. čierneho a hnedého uhlia, rašeliny),

— biomasy (podľa vymedzenia v článku 3 ods. 31 smernice 2010/75/EÚ),

— kvapalných palív (napr. ťažkého vykurovacieho oleja a plynového oleja),

— plynných palív (napr. zemného plynu, plynu obsahujúceho vodík a syntézneho plynu),

— palív z jednotlivých priemyslov (napr. vedľajších produktov z chemického, železiarskeho a oceliarskeho priemyslu),

— odpadov okrem zmesového komunálneho odpadu vymedzeného v článku 3 ods. 39 a okrem ostatných odpadov uvedených v článku 42 ods. 2 písm. a) bode ii) a iii) smernice 2010/75/EÚ.

Tieto závery o BAT sa netýkajú:

— spaľovania palív v jednotkách s menovitým tepelným príkonom menším ako 15 MW,

— spaľovacích zariadení, ktorým bola udelená výnimka pre obmedzenú životnosť alebo výnimka pre miestne teplárne podľa článkov 33 a 35 smernice 2010/75/EÚ, až kým neuplynie platnosť výnimiek uvedených v ich povoleniach, pokiaľ ide o BAT-AEL pre znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje výnimka, ako aj o ostatné znečisťujúce látky, ktorých emisie by sa znížili technickými opatreniami, ktoré sa výnimkou odstránili,

— splyňovania palív, ak priamo nesúvisí so spaľovaním výsledného syntézneho plynu,

— splyňovania palív a následného spaľovania syntézneho plynu, ak priamo súvisí s rafinovaním minerálnych olejov a plynu,

— predchádzajúcich a následných činností, ktoré priamo nesúvisia s činnosťou spaľovania alebo splyňovania,

— spaľovania v zariadeniach na procesné spaľovanie alebo ohrev,

— spaľovania v zariadeniach na prídavné spaľovanie,

— spaľovania odpadového plynu,

— spaľovania v regeneračných kotloch a v peciach na spaľovanie celkovej redukovanej síry v zariadeniach na výrobu celulózy a papiera, keďže na to sa vzťahujú závery o BAT týkajúce sa výroby celulózy, papiera a lepenky,

— spaľovania rafinérskych palív v rafinérii, keďže na to sa vzťahujú závery o BAT týkajúce sa rafinovania minerálnych olejov a plynu,

— zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadu v: — spaľovniach odpadov (podľa vymedzenia v článku 3 ods. 40 smernice 2010/75/EÚ), — zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, v ktorých viac ako 40 % vznikajúceho tepla pochádza z nebezpečného odpadu, — zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, v ktorých sa spaľujú iba odpady s výnimkou odpadov aspoň čiastočne tvorených biomasou, ako je vymedzená v článku 3 ods. 31 písm. b) smernice 2010/75/EÚ,

keďže na to sa vzťahujú závery o BAT týkajúce sa spaľovania odpadov.

Ďalšími závermi o BAT a referenčnými dokumentmi potenciálne súvisiacimi s činnosťami, na ktoré sa vzťahujú tieto závery o BAT, sú:

— Spoločné systémy čistenia odpadových vôd a plynov a nakladania s nimi v chemickom priemysle (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW)

— Séria referenčných dokumentov o BAT týkajúcich sa chemických látok (LVOC atď.)

— Hospodárska únosnosť a medzizložkové vplyvy (Economics and Cross-Media Effects, ECM)

— Emisie zo skladovania (Emissions from Storage, EFS)

— Energetická účinnosť (Energy Efficiency, ENE)

— Priemyselné chladiace systémy (Industrial Cooling Systems, ICS)

— Výroba železa a ocele (Iron and Steel Production, IS)

— Monitorovanie emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations, ROM)

— Výroba celulózy, papiera a lepenky (Production of Pulp, Paper and Board, PP)

— Rafinovanie minerálnych olejov a plynu (Refining of Mineral Oil and Gas, REF)

— Spaľovanie odpadov (Waste Incineration, WI)

— Spracovanie odpadov (Waste Treatment, WT)

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto záverov o BAT sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Použitý pojem Vymedzenie Všeobecné pojmy Kotol Akékoľvek spaľovacie zariadenie s výnimkou motorov, plynových turbín a zariadení na procesné spaľovanie alebo ohrev. Plynová turbína s kombinovaným cyklom (combined-cycle gas turbine, CCGT) CCGT je spaľovacie zariadenie s dvomi termodynamickými cyklami (t. j. Braytonovým a Rankinovým cyklom). V CCGT sa teplo zo spalín plynovej turbíny (fungujúcej podľa Braytonovho cyklu na výrobu elektriny) premieňa na využiteľnú energiu v spalinovom kotli (heat recovery steam generator, HRSG), kde sa využíva na výrobu pary, ktorá potom expanduje v parnej turbíne (fungujúcej podľa Rankinovho cyklu na výrobu ďalšej elektriny). Na účely týchto záverov o BAT môže byť CCGT v zostave s dodatočným spaľovaním v HRSG aj bez neho. Spaľovacie zariadenie Akékoľvek technické zariadenie, v ktorom sa oxidujú palivá s cieľom využiť takto vyrobené teplo. Na účely týchto záverov o BAT sa za jedno spaľovacie zariadenie považuje kombinácia: — dvoch alebo viacerých samostatných spaľovacích zariadení, v ktorých sa spaliny vypúšťajú spoločným komínom, alebo — samostatných spaľovacích zariadení, ktorým bolo prvýkrát udelené povolenie 1. júla 1987 alebo po tomto dátume, alebo ktorých prevádzkovatelia predložili úplnú žiadosť o povolenie k uvedenému dátumu alebo po ňom, a ktoré sú postavené takým spôsobom, že ich spaliny by sa podľa názoru príslušného orgánu pri zohľadnení technických a ekonomických faktorov mohli vypúšťať spoločným komínom. Na účely výpočtu celkového menovitého tepelného príkonu takejto kombinácie sa spočítajú kapacity všetkých príslušných samostatných spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom minimálne 15 MW. Spaľovacia jednotka Jednotlivé spaľovacie zariadenie. Kontinuálne meranie Meranie vykonávané pomocou automatizovaných systémov merania trvalo nainštalovaných na danom mieste. Priame vypúšťanie Vypúšťanie (do vodného recipienta) v bode, kde emisie opúšťajú zariadenie, bez ďalšieho následného spracovania. Systém odsírovania spalín (flue-gas desulphurisation, FGD) Systém pozostávajúci z jednej techniky alebo kombinácie techník odlučovania, ktorého účelom je znížiť úroveň emisií SOX zo spaľovacieho zariadenia. Systém odsírovania spalín (FGD) – existujúci Systém odsírovania spalín (FGD), ktorý nie je novým systémom FGD. Systém odsírovania spalín (FGD) – nový Buď systém odsírovania spalín (FGD) v novom zariadení, alebo systém FGD, ktorý obsahuje minimálne jednu techniku odlučovania, ktorá bola zavedená alebo úplne nahradená v existujúcom zariadení po uverejnení týchto záverov o BAT. Plynový olej Akékoľvek kvapalné palivo získané z ropy patriace pod číselné znaky KN 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 alebo 2710 20 19 . Alebo akékoľvek kvapalné palivo získané z ropy, z ktorého sa pri teplote 250 °C destiluje metódou ASTM D86 menej ako 65 % obj. (vrátane strát) a pri teplote 350 °C najmenej 85 % obj. (vrátane strát). Ťažký vykurovací olej (heavy fuel oil, HFO) Akékoľvek kvapalné palivo získané z ropy patriace pod číselné znaky KN 2710 19 51 až 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39 . Alebo akékoľvek kvapalné palivo získané z ropy, iné ako plynový olej, ktoré z dôvodu svojho destilačného rozsahu patrí do kategórie ťažkých olejov určených na použitie ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C destiluje metódou ASTM D86 menej ako 65 % obj. (vrátane strát). Ak nie je možné vykonať destiláciu pomocou metódy ASTM D86, pokladá sa ropný produkt rovnako za ťažký vykurovací olej. Čistá elektrická účinnosť (spaľovacia jednotka a IGCC) Pomer medzi čistým elektrickým výkonom (elektrina vyrobená v hlavnom transformátore pod vysokým napätím mínus dovezená energia, napr. na spotrebu pomocných systémov) a energetickým vstupom paliva/suroviny (dolná výhrevnosť paliva/suroviny) na hranici spaľovacej jednotky za určité časové obdobie. Čistá účinnosť mechanickej energie Pomer medzi mechanickým výkonom pri zaťažení v spoji a tepelným výkonom paliva. Čisté celkové využitie paliva (spaľovacia jednotka a IGCC) Pomer medzi čistou vyrobenou energiou (vyrobená elektrina, horúca voda, para, mechanická energia mínus dovezená elektrická a/alebo tepelná energia, napr. na spotrebu pomocných systémov) a energetickým vstupom paliva (dolná výhrevnosť paliva) na hranici spaľovacej jednotky za určité časové obdobie. Čisté celkové využitie paliva (splyňovacia jednotka) Pomer medzi čistou vyrobenou energiou [vyrobená elektrina, horúca voda, para, mechanická energia a syntézny plyn (dolná výhrevnosť syntézneho plynu) mínus dovezená elektrická a/alebo tepelná energia, napr. na spotrebu pomocných systémov] a energetickým vstupom paliva/suroviny (dolná výhrevnosť paliva/suroviny) na hranici splyňovacej jednotky za určité časové obdobie. Prevádzkové hodiny Čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je spaľovacie zariadenie ako celok alebo sčasti v prevádzke a vypúšťa do ovzdušia emisie, s výnimkou období nábehu a odstávky. Periodické meranie Zisťovanie meranej veličiny (konkrétnej meranej kvantity) v určených časových intervaloch. Zariadenie – existujúce Spaľovacie zariadenie, ktoré nie je novým zariadením. Zariadenie – nové Spaľovacie zariadenie prvýkrát povolené v mieste zariadenia po uverejnení týchto záverov o BAT alebo spaľovacie zariadenie úplne nahradené na existujúcich základoch po uverejnení týchto záverov o BAT. Zariadenie na prídavné spaľovanie Systém na čistenie spalín spaľovaním, ktorý nie je prevádzkovaný ako samostatné spaľovacie zariadenie, ako napríklad tepelný oxidátor (t. j. spaľovňa koncových plynov), na odstraňovanie obsahu znečisťujúcich látok (napr. VOC) zo spalín s rekuperáciou tepla aj bez nej. Techniky viacstupňového spaľovania, pri ktorých sa každé štádium spaľovania uskutočňuje v osobitnej komore s rozdielnymi vlastnosťami spaľovacieho procesu (napr. pomer vzduchu a paliva, teplotný profil), sa považujú za súčasť spaľovacieho procesu, a nie za zariadenia na prídavné spaľovanie. Podobne ani v prípade, keď sa plyny vyrobené v zariadení na procesný ohrev alebo spaľovanie alebo iným spaľovacím procesom následne oxidujú v inom spaľovacom zariadení s cieľom zhodnotiť ich energetickú hodnotu (s využitím pomocného paliva alebo bez neho) pri výrobe elektriny, pary, horúcej vody/oleja alebo mechanickú energiu, sa posledné uvedené zariadenie nepovažuje za zariadenie na prídavné spaľovanie. Systém prediktívneho monitorovania emisií (predictive emissions monitoring system, PEMS) Systém na nepretržité určovanie koncentrácie emisií znečisťujúcej látky zo zdroja emisií založený na jej vzťahu s viacerými charakteristickými kontinuálne monitorovanými parametrami procesu (napr. spotrebou vykurovacieho plynu, pomerom vzduchu a paliva) a údajoch o kvalite paliva alebo dávky (napr. obsahu síry). Procesné palivá z chemického priemyslu Plynné a/alebo kvapalné vedľajšie produkty pochádzajúce z (petro)chemického priemyslu, ktoré sa používajú ako nekomerčné palivá v spaľovacích zariadeniach. Zariadenia na procesné spaľovanie alebo ohrev Zariadenia na procesné spaľovanie alebo ohrev sú: — spaľovacie zariadenia, ktorých spaliny sa používajú na tepelné spracovanie predmetov alebo podávaného materiálu mechanizmom priameho zahrievania [napr. pec na cement a vápno, sklárska pec, pec na asfalt, sušenie, reaktor používaný v (petro)chemickom priemysle, pece na spracovanie železných kovov], alebo — spaľovacie zariadenia, ktorých sálavé a/alebo vodivé teplo sa prenáša na predmety alebo podávaný materiál cez pevnú stenu bez použitia sprostredkujúceho teplonosného média [napr. pec s koksovými batériami, kauper, pec alebo reaktor zohrievajúci materiálový prúd používaný v (petro)chemickom priemysle, ako napríklad pec na parné krakovanie, zariadenia na procesný ohrev používané na spätné splyňovanie skvapalneného zemného plynu (LNG) v termináloch pre LNG]. Z dôvodu uplatňovania postupov dobrého zhodnocovania energie môžu mať zariadenia na procesný ohrev alebo spaľovanie aj súvisiaci systém výroby pary/elektriny. Považuje sa za neoddeliteľnú súčasť konštrukcie zariadenia na procesný ohrev alebo spaľovanie a nemôže sa posudzovať oddelene. Rafinérske palivá Tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál získaný z destilácie a konverzie pri rafinácii ropy. Príkladmi sú rafinérsky vykurovací plyn (refinery fuel gas, RFG), syntézny plyn, rafinérske oleje a ropný koks. Rezíduá Látky alebo predmety pochádzajúce z činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto dokumentu, ako napríklad odpady alebo vedľajšie produkty. Obdobie nábehu a odstávky Časové obdobie prevádzky zariadenia určené podľa ustanovení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/249/EÚ (1) týkajúceho sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Jednotka – existujúca Spaľovacia jednotka, ktorá nie je novou jednotkou. Jednotka – nová Spaľovacia jednotka prvýkrát povolená v spaľovacom zariadení po uverejnení týchto záverov o BAT alebo spaľovacia jednotka úplne nahradená na existujúcich základoch spaľovacieho zariadenia po uverejnení týchto záverov o BAT. Platný (hodinový priemer) Hodinový priemer sa považuje za platný, ak sa v automatizovanom systéme merania nevykonávala údržba a nevyskytla porucha.





Použitý pojem Vymedzenie Znečisťujúce látky/parametre As Celkový obsah arzénu a jeho zlúčenín, vyjadrený ako As C3 Uhľovodíky s uhlíkovým číslom tri C4+ Uhľovodíky s uhlíkovým číslom štyri alebo väčším Cd Celkový obsah kadmia a jeho zlúčenín, vyjadrený ako Cd Cd + Tl Celkový obsah kadmia, tália a ich zlúčenín, vyjadrený ako Cd + Tl CH4 Metán CO Oxid uhoľnatý COD Chemická spotreba kyslíka Množstvo kyslíka potrebné na celkovú oxidáciu organickej hmoty na oxid uhličitý COS Sulfid karbonylu Cr Celkový obsah chrómu a jeho zlúčenín, vyjadrený ako Cr Cu Celkový obsah medi a jej zlúčenín, vyjadrený ako Cu Prach Celkový obsah tuhých častíc (vo vzduchu) Fluorid Rozpustený fluorid, vyjadrený ako F- H2S Sírovodík HCl Všetky anorganické plynné zlúčeniny chlóru, vyjadrené ako HCl HCN Kyanovodík HF Všetky anorganické plynné zlúčeniny fluóru, vyjadrené ako HF Hg Celkový obsah ortuti a jej zlúčenín, vyjadrený ako Hg N2O Oxid dusný (rajský plyn) NH3 Amoniak Ni Celkový obsah niklu a jeho zlúčenín, vyjadrený ako Ni NOX Celkový obsah oxidu dusného (NO) a oxidu dusičitého (NO2), vyjadrený ako NO2 Pb Celkový obsah olova a jeho zlúčenín, vyjadrený ako Pb PCDD/F Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a furány RCG Nezriedená koncentrácia v spalinách. Koncentrácia SO2 v surových spalinách ako ročný priemer (za štandardných podmienok uvedených v oddiele Všeobecné úvahy) v prívode systému znižovania SOX, vyjadrená pri referenčnom obsahu kyslíka 6 % obj. O2 Sb + As + Pb + Cr +Co + Cu + Mn + Ni + V Celkový obsah antimónu, arzénu, olova, chrómu, kobaltu, medi, mangánu, niklu, vanádia a ich zlúčenín, vyjadrený ako Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V SO2 Oxid siričitý SO3 Oxid sírový SOX Celkový obsah oxidu siričitého (SO2) a oxidu sírového (SO3), vyjadrený ako SO2 Síran Rozpustený síran, vyjadrený ako SO4 2- Sírnik s ľahkým uvoľňovaním Celkový obsah rozpusteného sírnika a nerozpustených sírnikov s ľahkým uvoľňovaním pri okysľovaní, vyjadrený ako S2- Siričitan Rozpustený siričitan, vyjadrený ako SO3 2- TOC Celkový obsah organického uhlíka, vyjadrený ako C (vo vode) TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok. Hmotnostná koncentrácia všetkých nerozpustných tuhých látok (vo vode) nameraná filtráciou cez filtre zo sklenených vlákien a gravimetriou TVOC Celkový obsah prchavého organického uhlíka, vyjadrený ako C (vo vzduchu) Zn Celkový obsah zinku a jeho zlúčenín, vyjadrený ako Zn

Skratky

Na účely týchto záverov o BAT sa uplatňujú tieto skratky:

Skratka Vymedzenie ASU Jednotka prívodu vzduchu (air supply unit) CCGT Plynová turbína s kombinovaným cyklom (combined-cycle gas turbine) s dodatočným spaľovaním alebo bez neho CFB Cirkulujúce fluidné lôžko (circulating fluidised bed) KVET Kombinovaná výroba tepla a elektriny COG Koksárenský plyn (coke oven gas) COS Sulfid karbonylu (carbonyl sulphide) DLN Suché horáky s nízkou tvorbou NOX (dry low-NOX burners) DSI Vstrekovanie sorbentu do potrubia (duct sorbent injection) ESP Elektrostatický odlučovač (electrostatic precipitator) FBC Fluidné spaľovanie (fluidised bed combustion) FGD Odsírovanie spalín (flue-gas desulphurisation) HFO Ťažký vykurovací olej (heavy fuel oil) HRSG Spalinový kotol (heat recovery steam generator) IGCC Kombinovaný cyklus s integrovaným splyňovaním (integrated gasification combined cycle) LHV Dolná výhrevnosť (lower heating value) LNB Horáky s nízkou tvorbou NOX (low-NOX burners) LNG Skvapalnený zemný plyn (liquefied natural gas) OCGT Plynová turbína s otvoreným cyklom (open-cycle gas turbine) OTNOC Iné ako bežné prevádzkové podmienky (other than normal operating conditions) PC Práškové spaľovanie (pulverised combustion) PEMS Systém prediktívneho monitorovania emisií (predictive emissions monitoring system) SCR Selektívna katalytická redukcia (selective catalytic reduction) SDA Suchý absorbér (spray dry absorber) SNCR Selektívna nekatalytická redukcia (selective non-catalytic reduction)

Všeobecné úvahy

Najlepšie dostupné techniky

Techniky uvedené a opísané v týchto záveroch o BAT nie sú normatívne a ich zoznam nie je úplný. Na zabezpečenie minimálne ekvivalentnej úrovne ochrany životného prostredia možno použiť aj iné techniky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto závery o BAT sa uplatňujú všeobecne.

Úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL)

Ak sa úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) uvádzajú za rôzne priemerované obdobia, musia sa dodržať všetky tieto BAT-AEL.

BAT-AEL stanovené v týchto záveroch o BAT sa nemusia uplatňovať na turbíny na kvapalné palivo a plyn a motory používané na núdzovú prevádzku, ktoré sa prevádzkujú menej ako 500 hodín ročne, ak takéto používanie na núdzovú prevádzku nie je v súlade s dodržiavaním BAT-AEL.

BAT-AEL pre emisie do ovzdušia

Úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do ovzdušia, uvádzané v týchto záveroch o BAT, sa týkajú koncentrácií vyjadrovaných ako hmotnosť vypúšťanej látky na objem spaliny za týchto štandardných podmienok: suchý plyn pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kPa, a vyjadrujú sa v jednotkách mg/Nm3, μg/Nm3 alebo ng I-TEQ/Nm3.

Monitorovanie súvisiace s BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia, sa uvádza v BAT 4.

Referenčné podmienky pre kyslík, na základe ktorých sa vyjadrujú BAT-AEL v tomto dokumente, sa uvádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Činnosť Referenčná úroveň kyslíka (OR) Spaľovanie tuhých palív 6 % obj. Spaľovanie tuhých palív v kombinácii s kvapalnými a/alebo plynnými palivami Spoluspaľovanie odpadov Spaľovanie kvapalných a/alebo plynných palív, ktoré sa neuskutočňuje v plynovej turbíne alebo motore 3 % obj. Spaľovanie kvapalných a/alebo plynných palív, ktoré sa uskutočňuje v plynovej turbíne alebo motore 15 % obj. Spaľovanie v zariadeniach IGCC

Rovnica na výpočet emisnej koncentrácie pri referenčnej úrovni kyslíka je:

kde:

ER : emisná koncentrácia pri referenčnej úrovni kyslíka OR, OR : referenčná úroveň kyslíka v % obj., EM : nameraná emisná koncentrácia, OM : nameraná úroveň kyslíka v % obj.

Pri priemerovaných obdobiach sa uplatňujú tieto vymedzenia:

Priemerované obdobie Vymedzenie Denný priemer Priemer za obdobie 24 hodín na základe platných hodinových priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania. Ročný priemer Priemer za obdobie jedného roka na základe platných hodinových priemerov získaných pomocou kontinuálneho merania. Priemer za obdobie odoberania vzoriek Priemerná hodnota troch po sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút (2). Priemer vzoriek získaných v priebehu jedného roka Priemer hodnôt získaných počas jedného roka periodických meraní vykonaných podľa frekvencie monitorovania stanovenej pre každý parameter.

BAT-AEL pre emisie do vody

Úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do vody, uvádzané v týchto záveroch o BAT, sa vzťahujú na koncentrácie vyjadrené ako hmotnosť vypúšťanej látky pripadajúca na objem vody a vyjadrujú sa v μg/l, mg/l alebo g/l. BAT-AEL sa vzťahujú na denné priemery, t. j. súhrnné vzorky úmerné prietoku počas 24 hodín. Súhrnné vzorky úmerné času sa môžu použiť za predpokladu, že sa preukáže dostatočná stabilita prietoku.

Monitorovanie súvisiace s BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie do vody, sa uvádza v BAT 5.

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL)

Úroveň energetickej účinnosti súvisiaca s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL) sa vzťahuje na pomer medzi čistým energetickým výkonom spaľovacej jednotky a energetickým vstupom paliva/suroviny spaľovacej jednotky na základe jej skutočnej konštrukcie. Čistý energetický výkon sa určuje na hranici spaľovacej jednotky, splyňovacej jednotky alebo jednotky IGCC vrátane pomocných systémov (napr. systémov čistenia spalín) a v prípade jednotky prevádzkovanej pri plnom zaťažení.

V prípade zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET):

— BAT-AEEL čistého celkového využitia paliva sa vzťahuje na spaľovaciu jednotku prevádzkovanú pri plnom zaťažení a optimalizovanú tak, aby v prvom rade maximalizovala výrobu tepla a až potom možnú výrobu elektriny,

— BAT-AEEL čistej elektrickej účinnosti sa vzťahuje na spaľovaciu jednotku, ktorá pri plnom zaťažení vyrába iba elektrickú energiu.

BAT-AEEL sa vyjadrujú v percentuálnych hodnotách. Energetický vstup paliva/suroviny sa vyjadruje ako dolná výhrevnosť (lower heating value, LHV).

Monitorovanie súvisiace s BAT-AEEL sa uvádza v BAT 2.

Kategorizácia spaľovacích zariadení/jednotiek podľa ich celkového menovitého tepelného príkonu

Na účely týchto záverov o BAT sa uvádzaný rozsah hodnôt celkového menovitého tepelného príkonu považuje za „rovnaký alebo väčší ako dolná hranica rozsahu a menší ako horná hranica rozsahu“. Kategória zariadení s rozsahom 100 – 300 MWth napríklad znamená: spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom rovnakým alebo väčším ako 100 MW a menším ako 300 MW.

Ak je časť spaľovacieho zariadenia, ktorá vypúšťa spaliny cez jedno alebo viaceré samostatné potrubia spoločným komínom, v prevádzke menej než 1 500 hodín ročne, môže sa na účely týchto záverov o BAT posudzovať samostatne. BAT-AEL sa pri všetkých častiach zariadenia uplatňujú vo vzťahu k celkovému menovitému tepelnému príkonu zariadenia. V takýchto prípadoch sa emisie z každého potrubia monitorujú samostatne.

1. VŠEOBECNÉ ZÁVERY O BAT

Popri všeobecných záveroch o BAT uvedených v tomto oddiele sa uplatňujú aj závery o BAT týkajúce sa konkrétneho paliva, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 až 7.

1.1. Systémy environmentálneho riadenia

BAT 1. S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho riadenia (environmental management system, EMS), ktorý má všetky tieto vlastnosti:

i) angažovanosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu;

ii) vymedzenie environmentálnej politiky manažmentom, ktorá zahŕňa neprestajné zlepšovanie environmentálnych vlastností zariadenia;

iii) plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a cieľov v spojení s finančným plánovaním a investíciami;

iv) vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na: a) štruktúru a zodpovednosť; b) prijímanie, odbornú prípravu, informovanosť a kompetencie zamestnancov; c) komunikáciu; d) zapojenie zamestnancov; e) dokumentáciu; f) účinnú kontrolu procesov; g) programy plánovanej pravidelnej údržby; h) pripravenosť na núdzové situácie a reakciu na ne; i) zabezpečovanie dodržiavania environmentálnych právnych predpisov;

v) kontrola plnenia a prijímanie nápravných opatrení s osobným dôrazom na: a) monitorovanie a meranie [pozri aj referenčnú správu JRC o monitorovaní emisií do ovzdušia a vody zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o priemyselných emisiách (ROM)]; b) nápravné a preventívne opatrenia; c) vedenie záznamov; d) nezávislé (tam, kde je to možné) interné a externé audity s cieľom určiť, či EMS zodpovedá plánovaným opatreniam a či sa správne zaviedol a riadne sa uplatňuje;

vi) preskúmanie EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti vyšším manažmentom;

vii) sledovanie vývoja čistejších technológií;

viii) zohľadnenie vplyvov prípadného vyradenia zariadenia z prevádzky na životné prostredie už vo fáze plánovania nového zariadenia a počas jeho celej prevádzkovej životnosti, a to vrátane: a) zamedzenia podzemných stavieb; b) zabudovania funkcií uľahčujúcich demontáž; c) výberu povrchových úprav, ktoré sa dajú ľahko dekontaminovať; d) použitia takej zostavy zariadenia, ktorá minimalizuje záchyt chemikálií a uľahčuje drenáž alebo čistenie; e) projektovania pružných samostatných zariadení, ktoré umožňujú postupné uzavretie; f) používania biologicky rozložiteľných a recyklovateľných materiálov vždy, keď je to možné;

ix) pravidelného vykonávania referenčného porovnávania na úrovni odvetvia. V tomto odvetví je takisto osobitne dôležité posúdiť aj tieto vlastnosti EMS, ktoré sú prípadne uvedené v príslušných BAT:

x) programy zabezpečenia kvality/kontroly kvality na zaistenie úplného určenia a kontroly vlastností všetkých palív (pozri BAT 9);

xi) plán riadenia na zníženie emisií do ovzdušia a/alebo vody počas iných ako bežných prevádzkových podmienok vrátane období nábehu a odstávky (pozri BAT 10 a BAT 11);

xii) plán odpadového hospodárstva na zabraňovanie tvorbe odpadov, prípravu odpadov na opätovné použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie s využitím techník uvedených v BAT 16;

xiii) systematická metóda na zisťovanie a riešenie možných neregulovaných a/alebo neplánovaných emisií do životného prostredia, konkrétne: a) emisií do pôdy a podzemnej vody, ktoré vznikajú pri nakladaní s palivami, prísadami, vedľajšími produktmi a odpadmi a pri ich uskladňovaní; b) emisií, ktoré súvisia so samozahrievaním a/alebo samovznietením paliva pri jeho uskladňovaní a nakladaní s ním;

xiv) plán riadenia prachu na zabránenie vzniku, alebo ak to nie je možné, na zníženie difúznych emisií vznikajúcich pri nakládke, vykládke, uskladňovaní palív, rezíduí a prísad a/alebo pri nakladaní s nimi;

xv) plán riadenia hluku pre situácie, v ktorých sa očakáva alebo v ktorých pretrváva negatívny dopad hluku na citlivé receptory, obsahujúci: a) protokol na vykonávanie monitorovania hluku na hranici zariadenia; b) program znižovania hluku; c) protokol pre reakcie na výskyt hluku obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy; d) posúdenie minulých výskytov hluku, nápravné opatrenia a šírenie poznatkov o výskyte hluku medzi postihnutými stranami;

xvi) v prípade spaľovania, splyňovania alebo spoluspaľovania zapáchajúcich látok plán riadenia zápachu obsahujúci: a) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu; b) v prípade potreby program odstraňovania zápachu na zisťovanie a odstraňovanie alebo zmierňovanie emisií zápachu; c) protokol na zaznamenávanie výskytov zápachu a príslušné opatrenia a harmonogramy; d) posúdenie minulých výskytov zápachu, nápravné opatrenia a šírenie poznatkov o výskyte zápachu medzi postihnutými stranami.

Ak z posúdenia vyplynie, že žiadny z prvkov uvedených v položkách x až xvi nie je potrebný, vypracuje sa záznam o rozhodnutí, ktorý bude obsahovať aj jeho odôvodnenie.

Použiteľnosť

Rozsah pôsobnosti (napr. úroveň podrobností) a povaha EMS (napr. štandardizovaný alebo neštandardizovaný) vo všeobecnosti súvisia s charakterom, veľkosťou a zložitosťou zariadenia a s rozsahom jeho prípadných vplyvov na životné prostredie.

1.2. Monitorovanie

BAT 2. V rámci BAT sa má určiť čistá elektrická účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo čistá účinnosť mechanickej energie splyňovacích, spaľovacích jednotiek a/alebo jednotiek IGCC na základe testovania vlastností zariadenia pri plnom zaťažení(1), ktoré sa vykoná podľa noriem EN po uvedení jednotky do prevádzky a po vykonaní každej úpravy, ktorá by mohla mať významný vplyv na čistú elektrickú účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo čistú účinnosť mechanickej energie jednotky. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

(1) Ak sa v prípade jednotiek KVET nemôže z technických príčin vykonať testovanie vlastností jednotky prevádzkovanej pri plnom zaťažení počas výroby tepla, test sa môže doplniť alebo nahradiť výpočtom pri použití parametrov plného zaťaženia.

BAT 3. V rámci BAT sa majú monitorovať kľúčové parametre procesov týkajúce sa emisií do ovzdušia a do vody vrátane parametrov uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Prúd Parameter (parametre) Monitorovanie Spaliny Prietok Periodické alebo kontinuálne určovanie Obsah, teplota a tlak kyslíka Periodické alebo kontinuálne meranie Obsah vodnej pary (3) Odpadová voda z čistenia spalín Prietok, pH a teplota Kontinuálne meranie

BAT 4. V rámci BAT sa majú monitorovať emisie do ovzdušia aspoň tak často, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, a v súlade s normami EN. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

Látka/parameter Palivo/proces/druh spaľovacieho zariadenia Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia Norma (normy) (4) Minimálna frekvencia monitorovania (5) Monitorovanie súvisiace s NH3 — Keď sa používa SCR a/alebo SNCR Všetky veľkosti Všeobecné normy EN Kontinuálne (6) (7) BAT 7 NOX — Čierne a/alebo hnedé uhlie vrátane spoluspaľovania odpadov — Tuhá biomasa a/alebo rašelina vrátane spoluspaľovania odpadov — Kotly a motory na HFO a/alebo plynový olej — Plynové turbíny na plynový olej — Kotly, motory a turbíny na zemný plyn — Plyny zo spracovania železa a ocele — Procesné palivá z chemického priemyslu — Zariadenia IGCC Všetky veľkosti Všeobecné normy EN Kontinuálne (6) (8) BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 32 BAT 37 BAT 41 BAT 42 BAT 43 BAT 47 BAT 48 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 — Spaľovacie zariadenia na morských plošinách Všetky veľkosti EN 14792 Raz ročne (9) BAT 53 N2O — Čierne a/alebo hnedé uhlie v kotloch s cirkulujúcim fluidnou vrstvou — Tuhá biomasa a/alebo rašelina v kotloch s cirkulujúcou fluidnou vrstvou Všetky veľkosti EN 21258 Raz ročne (10) BAT 20 BAT 24 CO — Čierne a/alebo hnedé uhlie vrátane spoluspaľovania odpadov — Tuhá biomasa a/alebo rašelina vrátane spoluspaľovania odpadov — Kotly a motory na HFO a/alebo plynový olej — Plynové turbíny na plynový olej — Kotly, motory a turbíny na zemný plyn — Plyny zo spracovania železa a ocele — Procesné palivá z chemického priemyslu — Zariadenia IGCC Všetky veľkosti Všeobecné normy EN Kontinuálne (6) (8) BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 33 BAT 38 BAT 44 BAT 49 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 — Spaľovacie zariadenia na morských plošinách Všetky veľkosti EN 15058 Raz ročne (9) BAT 54 SO2 — Čierne a/alebo hnedé uhlie vrátane spoluspaľovania odpadov — Tuhá biomasa a/alebo rašelina vrátane spoluspaľovania odpadov — Kotly na HFO a/alebo plynový olej — Motory na HFO a/alebo plynový olej — Plynové turbíny na plynový olej — Plyny zo spracovania železa a ocele — Procesné palivá z chemického priemyslu v kotloch — Zariadenia IGCC Všetky veľkosti Všeobecné normy EN a norma EN 14791 Kontinuálne (6) (11) (12) BAT 21 BAT 25 BAT 29 BAT 34 BAT 39 BAT 50 BAT 57 BAT 66 BAT 67 BAT 74 SO3 — Keď sa používa SCR Všetky veľkosti Nie je k dispozícii norma EN Raz ročne — Plynné chloridy, vyjadrené ako HCl — Čierne a/alebo hnedé uhlie — Procesné palivá z chemického priemyslu v kotloch Všetky veľkosti EN 1911 Raz za tri mesiace (6) (13) (14) BAT 21 BAT 57 — Tuhá biomasa a/alebo rašelina Všetky veľkosti Všeobecné normy EN Kontinuálne (15) (16) BAT 25 — Spoluspaľovanie odpadov Všetky veľkosti Všeobecné normy EN Kontinuálne (6) (16) BAT 66 BAT 67 HF — Čierne a/alebo hnedé uhlie — Procesné palivá z chemického priemyslu v kotloch Všetky veľkosti Nie je k dispozícii norma EN Raz za tri mesiace (6) (13) (14) BAT 21 BAT 57 — Tuhá biomasa a/alebo rašelina Všetky veľkosti Nie je k dispozícii norma EN Raz ročne BAT 25 — Spoluspaľovanie odpadov Všetky veľkosti Všeobecné normy EN Kontinuálne (6) (16) BAT 66 BAT 67 Prach — Čierne a/alebo hnedé uhlie — Tuhá biomasa a/alebo rašelina — Kotly na HFO a/alebo plynový olej — Plyny zo spracovania železa a ocele — Procesné palivá z chemického priemyslu v kotloch — Zariadenia IGCC — Motory na HFO a/alebo plynový olej — Plynové turbíny na plynový olej Všetky veľkosti Všeobecné normy EN a normy EN 13284-1 a EN 13284-2 Kontinuálne (6) (17) BAT 22 BAT 26 BAT 30 BAT 35 BAT 39 BAT 51 BAT 58 BAT 75 Spoluspaľovanie odpadov Všetky veľkosti Všeobecné normy EN a norma EN 13284-2 Kontinuálne BAT 68 BAT 69 Kovy a polokovy okrem ortuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) — Čierne a/alebo hnedé uhlie — Tuhá biomasa a/alebo rašelina — Kotly a motory na HFO a/alebo plynový olej Všetky veľkosti EN 14385 Raz ročne (18) BAT 22 BAT 26 BAT 30 — Spoluspaľovanie odpadov < 300 MWth EN 14385 Raz za šesť mesiacov (13) BAT 68 BAT 69 ≥ 300 MWth EN 14385 Raz za tri mesiace (19) (13) — Zariadenia IGCC ≥ 100 MWth EN 14385 Raz ročne (18) BAT 75 Hg — Čierne a/alebo hnedé uhlie vrátane spoluspaľovania odpadov < 300 MWth EN 13211 Raz za tri mesiace (13) (20) BAT 23 ≥ 300 MWth Všeobecné normy EN a norma EN 14884 Kontinuálne (16) (21) — Tuhá biomasa a/alebo rašelina Všetky veľkosti EN 13211 Raz ročne (22) BAT 27 — Spaľovanie odpadov spolu s tuhou biomasou a/alebo rašelinou Všetky veľkosti EN 13211 Raz za tri mesiace (13) BAT 70 — Zariadenia IGCC ≥ 100 MWth EN 13211 Raz ročne (23) BAT 75 TVOC — Motory na HFO a/alebo plynový olej — Procesné palivá z chemického priemyslu v kotloch Všetky veľkosti EN 12619 Raz za šesť mesiacov (13) BAT 33 BAT 59 — Spaľovanie odpadov spolu s čiernym a hnedým uhlím, tuhou biomasou a/alebo rašelinou Všetky veľkosti Všeobecné normy EN Kontinuálne BAT 71 Formaldehyd — Zemný plyn v zážihových motoroch s chudobnou zmesou a dvojpalivových motoroch Všetky veľkosti Nie je k dispozícii norma EN Raz ročne BAT 45 CH4 — Motory na zemný plyn Všetky veľkosti EN ISO 25139 Raz ročne (24) BAT 45 PCDD/F — Procesné palivá z chemického priemyslu v kotloch — Spoluspaľovanie odpadov Všetky veľkosti EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 Raz za šesť mesiacov (13) (25) BAT 59 BAT 71

BAT 5. V rámci BAT sa majú monitorovať emisie do vody z čistenia spalín aspoň tak často, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, a v súlade s normami EN. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

Látka/parameter Norma (normy) Minimálna frekvencia monitorovania Monitorovanie súvisiace s Celkový obsah organického uhlíka (TOC) (26) EN 1484 Raz za mesiac BAT 15 Chemická spotreba kyslíka (COD) (26) Nie je k dispozícii norma EN Celkový obsah nerozpustných tuhých látok (TSS) EN 872 Fluorid (F-) EN ISO 10304-1 Síran (SO4 2-) EN ISO 10304-1 Sírnik s ľahkým uvoľňovaním (S2-) Nie je k dispozícii norma EN Siričitan (SO3 2-) EN ISO 10304-3 Kovy a polokovy As K dispozícii sú rôzne normy EN (napr. EN ISO 11885 alebo EN ISO 17294-2) Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg K dispozícii sú rôzne normy EN (napr. EN ISO 12846 alebo EN ISO 17852) Chlorid (Cl-) K dispozícii sú rôzne normy EN (napr. EN ISO 10304-1 alebo EN ISO 15682) — Celkový obsah dusíka EN 12260 —

1.3. Všeobecné environmentálne vlastnosti a vlastnosti spaľovania

BAT 6. S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení a znížiť emisie CO a nespálených látok do ovzdušia sa má v rámci BAT zabezpečiť optimalizované spaľovanie a použitie vhodnej kombinácie techník uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Technika Opis Použiteľnosť a) Zmiešavanie paliva Zabezpečenie stabilných podmienok spaľovania a/alebo zníženia emisií znečisťujúcich látok zmiešaním palív rovnakého druhu a rôznej kvality. Použiteľné všeobecne b) Údržba spaľovacieho systému Pravidelná údržba plánovaná podľa odporúčaní dodávateľov… c) Zdokonalený kontrolný systém Pozri opis v oddiele 8.1. Použiteľnosť v prípade starých spaľovacích zariadení môže byť obmedzená z dôvodu potreby dodatočného vybavenia spaľovacieho systému a/alebo systému riadenia. d) Dobrá konštrukcia spaľovacieho zariadenia Dobrá konštrukcia pece, spaľovacích komôr, horákov a súvisiacich zariadení Použiteľné všeobecne na nové spaľovacie zariadenia e) Výber paliva Výber spomedzi dostupných palív alebo úplný či čiastočný prechod na iné palivo (palivá) s lepším environmentálnym profilom (napr. s nízkym obsahom síry a/alebo ortuti), a to aj pri nábehu alebo v prípade používania rezervných palív. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou vhodných druhov paliva s celkovo lepším environmentálnym profilom, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu alebo vyváženosť paliva integrovaného zariadenia v prípade spaľovania palív z priemyselných procesov. V prípade existujúcich spaľovacích zariadení môže výber druhu paliva obmedzovať usporiadanie a konštrukcia zariadenia.

BAT 7. S cieľom znížiť emisie amoniaku do ovzdušia zo selektívnej katalytickej redukcie (SCR) a/alebo selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) na zníženie emisií NOX sa má v rámci BAT optimalizovať konštrukcia a/alebo prevádzka SCR a/alebo SNCR (napr. optimalizáciou reagentu na pomer NOX, homogénnou distribúciou reagentu a optimálnou veľkosťou kvapiek reagentu).

Úrovne emisií súvisiace s BAT

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie NH3 do ovzdušia zo SCR a/alebo SNCR, je < 3 – 10 mg/Nm3 ročného priemeru alebo priemeru počas obdobia odoberania vzoriek. Dolná hranica rozsahu sa môže dosiahnuť pri použití SCR a horná pri použití SNCR bez techník mokrého odlučovania častíc. V prípade zariadení spaľujúcich biomasu a prevádzkovaných pri rôznom zaťažení, ako aj v prípade motorov spaľujúcich HFO a/alebo plynový olej, je horná hranica rozsahu BAT-AEL 15 mg/Nm3.

BAT 8. S cieľom zabrániť vzniku emisií alebo znížiť emisie do ovzdušia za bežných prevádzkových podmienok sa má v rámci BAT prostredníctvom vhodnej konštrukcie, prevádzky a údržby zabezpečiť optimálne využívanie kapacity a dostupnosti systémov znižovania emisií.

BAT 9. S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích a/alebo splyňovacích zariadení a znížiť emisie do ovzdušia sa majú v rámci BAT do programov zabezpečenia kvality/kontroly kvality všetkých používaných palív začleniť ako súčasť systému environmentálneho riadenia tieto prvky (pozri BAT 1):

i) úvodná úplnácharakteristika používaného paliva, ktorá obsahuje aspoň parametre uvedené v nasledujúcej tabuľke a je v súlade s normami EN. Normy ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy možno použiť za predpokladu, že sa nimi zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality;

ii) pravidelné testovanie kvality paliva s cieľom zistiť, či je v súlade s úvodnou charakteristikou a konštrukčnými parametrami zariadenia. Frekvencia testovania a parametre vybraté z nasledujúcej tabuľky vychádzajú z rôznorodosti paliva a posúdenia relevantnosti uvoľňovania znečisťujúcich látok (napr. koncentrácie v palive, použitého čistenia spalín);

iii) ak je to potrebné a uskutočniteľné, následná úprava nastavení zariadenia [napr. začlenenie charakteristiky a kontroly paliva do zdokonaleného kontrolného systému (pozri opis v oddiele 8.1)].

Opis

Úvodnú charakteristiku môže vypracovať a pravidelné testovanie paliva môže vykonávať prevádzkovateľ a/alebo dodávateľ paliva. Ak to bude dodávateľ, všetky výsledky poskytne prevádzkovateľovi vo forme dodávateľskej špecifikácie produktu (paliva) a/alebo záruky naň.

Palivo (palivá) Charakterizované látky/parametre Biomasa/rašelina — LHV — vlhkosť — popol — C, Cl, F, N, S, K, Na — kovy a polokovy (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) Čierne/hnedé uhlie — LHV — vlhkosť — prchavé látky, popol, viazaný uhlík, C, H, N, O, S — Br, Cl, F — kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) HFO — popol — C, S, N, Ni, V Plynový olej — popol — N, C, S Zemný plyn — LHV — CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbeho číslo Procesné palivá z chemického priemyslu (27) — Br, C, Cl, F, H, N, O, S — kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) Plyny zo spracovania železa a ocele — LHV, CH4 (pre COG), CXHY (pre COG), CO2, H2, N2, celkový obsah síry, prach, Wobbeho číslo Odpady (28) — LHV — vlhkosť — prchavé látky, popol, Br, C, Cl, F, H, N, O, S — kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

BAT 10. S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a/alebo do vody za iných ako bežných prevádzkových podmienok sa má v rámci BAT ako súčasť systému environmentálneho riadenia vypracovať a vykonať plán riadenia (pozri BAT 1) zodpovedajúci relevantnosti možného uvoľňovania znečisťujúcich látok, ktorý bude obsahovať tieto prvky:

— vhodný návrh systémov považovaných za relevantné pri spôsobovaní iných ako bežných prevádzkových podmienok, ktoré môžu mať vplyv na emisie do ovzdušia, vody a/alebo pôdy (napr. konštrukčných koncepcií s nízkym zaťažením na zníženie minimálneho zaťaženia pri nábehu a odstávke na zaistenie stabilnej výroby v plynových turbínach),

— vypracovanie a vykonanie konkrétneho plánu preventívnej údržby pre tieto relevantné systémy,

— preskúmanie a zaznamenanie emisií spôsobovaných inými ako bežnými prevádzkovými podmienkami a súvisiacimi okolnosťami a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení,

— pravidelné posudzovanie celkových emisií za iných ako bežných prevádzkových podmienok (napr. frekvencia výskytu udalostí, trvanie, vyčíslenie/odhad emisií) a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení.

BAT 11. V rámci BAT sa majú príslušne monitorovať emisie do ovzdušia a/alebo vody za iných ako bežných prevádzkových podmienok.

Opis

Monitorovanie sa môže uskutočňovať priamym meraním emisií alebo monitorovaním náhradných parametrov, ak sa tým dosiahne rovnocenná alebo lepšia vedecká kvalita než pri priamom meraní emisií. Emisie počas nábehu a odstávky sa môžu posúdiť na základe podrobného merania emisií uskutočneného pri bežnom postupe nábehu a odstávky minimálne raz ročne a na základe použitia výsledkov tohto merania pri vypracovaní odhadu emisií za každý nábeh a odstávku počas roka.

1.4. Energetická účinnosť

BAT 12. S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovacích a splyňovacích jednotiek a/alebo jednotiek IGCC prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Technika Opis Použiteľnosť a) Optimalizácia spaľovania Pozri opis v oddiele 8.2. Optimalizáciou spaľovania sa minimalizuje obsah nespálených látok v spalinách a tuhých rezíduách zo spaľovania. Použiteľné všeobecne b) Optimalizácia podmienok pracovného média Prevádzka pri najvyššom možnom tlaku a teplote plynu alebo pary ako pracovného média v rámci obmedzení, ktoré súvisia napríklad s reguláciou emisií NOX alebo vlastnosťami spotrebovanej energie. c) Optimalizácia parného cyklu Prevádzka s nižším tlakom výfukových plynov turbíny na základe využívania najnižšej možnej teploty chladiacej vody v chladiči v rámci konštrukčných podmienok. d) Minimalizácia spotreby energie Minimalizácia internej spotreby energie (napr. vyššia účinnosť napájacieho čerpadla). e) Predohrev spaľovacieho vzduchu Opätovné použitie časti rekuperovaného tepla zo spalín pochádzajúcich zo spaľovania na predohrev vzduchu používaného pri spaľovaní. Použiteľné všeobecne v rámci obmedzení súvisiacich s potrebou regulácie emisií NOX. f) Predohrev paliva Predohrev paliva s využitím rekuperovaného tepla. Použiteľné všeobecne v rámci obmedzení súvisiacich s konštrukciou kotla a potrebou regulácie emisií NOX. g) Zdokonalený kontrolný systém Pozri opis v oddiele 8.2. Počítačovým riadením hlavných parametrov spaľovania sa dosiahne zlepšenie účinnosti spaľovania. Použiteľné všeobecne na nové jednotky Použiteľnosť v prípade starých jednotiek môže byť obmedzená z dôvodu potreby dodatočného vybavenia spaľovacieho systému a/alebo systému riadenia. h) Predohrev prítokovej vody s využitím rekuperovaného tepla Predhriata voda vychádza z parného kondenzátora s rekuperovaným teplom a potom sa opätovne použije v kotle. Použiteľné len na parné okruhy, nie na horúce kotly. Použiteľnosť v prípade existujúcich jednotiek môže byť obmedzená parametrami usporiadania zariadenia a objemom rekuperovaného tepla. i) Rekuperácia tepla kogeneráciou (KVET) Rekuperácia tepla (najmä z parného systému) na výrobu horúcej vody/pary, ktorá sa má použiť v priemyselných procesoch/činnostiach alebo vo verejnej sieti na diaľkové vykurovanie. Ďalšia rekuperácia tepla je možná: — zo spalín, — z chladenia roštu, — z cirkulujúceho fluidného lôžka. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s miestnou spotrebou tepla a elektriny. Použiteľnosť v prípade plynových kompresorov môže byť obmedzená nepredvídateľným prevádzkovým tepelným profilom. j) Pripravenosť KVET-u Pozri opis v oddiele 8.2. Použiteľné iba na nové jednotky, ktoré majú realistický potenciál budúceho využitia tepla vo svojom okolí. k) Kondenzátor spalín Pozri opis v oddiele 8.2. Použiteľné všeobecne na jednotky KVET za predpokladu existencie dostatočnej spotreby nízkoteplotného tepla l) Akumulácia tepla Uskladnenie naakumulovaného tepla v režime KVET. Použiteľné len na zariadenia KVET Použiteľnosť v prípade nízkeho dopytu po tepelnej záťaži môže byť obmedzená. m) Mokrý komín Pozri opis v oddiele 8.2. Použiteľné všeobecne na nové a existujúce jednotky vybavené mokrým FGD. n) Vypúšťanie spalín cez chladiacu vežu Uvoľňovanie emisií do ovzdušia prostredníctvom chladiacej veže, a nie cez vyhradený komín. Použiteľné iba na jednotky vybavené mokrým FGD, v ktorých je pred uvoľnením potrebné opätovné zahriatie spalín a v ktorých je chladiacim systémom chladiaca veža. o) Predsušenie paliva Zníženie obsahu vlhkosti v palive pred spaľovaním na zlepšenie podmienok spaľovania. Použiteľné na spaľovanie biomasy a/alebo rašeliny v rámci obmedzení súvisiacich s rizikom samovznietenia (napr. obsah vlhkosti v rašeline sa udržiava na úrovni viac než 40 % v celom dodávateľskom reťazci) Dodatočné vybavenie existujúcich zariadení môže byť obmedzené nadmernou výhrevnosťou, ktorá sa môže získať počas sušenia, a obmedzenými možnosťami dodatočného vybavenia v prípade kotlov určitých konštrukcií alebo zariadení určitého usporiadania. p) Minimalizácia tepelných strát Minimalizovanie strát zostatkového tepla, napr. tých, ku ktorým dochádza prostredníctvom trosky, alebo tých, ktoré možno znížiť izolovaním zdrojov žiarenia. Použiteľné len na spaľovacie jednotky na tuhé palivo a splyňovacie jednotky/jednotky IGCC. q) Progresívne materiály Využívanie progresívnych materiálov, ktoré dokážu preukázateľne odolať vysokým prevádzkovým teplotám a tlakom, a tým dosiahnuť zvýšenú účinnosť procesu výroby pary/spaľovacieho procesu. Použiteľné len na nové zariadenia. r) Modernizácia parných turbín Patria sem techniky ako zvyšovanie teploty a tlaku strednotlakovej pary, pridanie nízkotlakovej turbíny a úpravy geometrie listov rotora turbíny. Použiteľnosť môže byť obmedzená spotrebou, podmienkami pary a/alebo obmedzenou životnosťou zariadenia. s) Superkritické a ultrasuperkritické podmienky pary Použitie parného okruhu vrátane systémov opätovného zohrievania pary, v ktorých môže para za superkritických podmienok dosiahnuť tlak viac než 220,6 baru a teplotu viac než 374 °C a za ultrasuperkritických podmienok viac než 250 – 300 barov a teplotu viac než 580 – 600 °C. Použiteľné iba na nové jednotky s príkonom ≥ 600 MWth prevádzkované > 4 000 hodín ročne Nedá sa použiť, ak je účelom jednotky vyrábať paru s nízkou teplotou a/alebo tlakom v spracovateľskom priemysle. Nedá sa použiť na plynové turbíny a motory vyrábajúce paru v režime KVET. Použiteľnosť môže byť v prípade jednotiek spaľujúcich biomasu obmedzená vysokoteplotnou koróziou pri niektorých druhoch biomasy.

1.5. Spotreba vody a emisie do vody

BAT 13. S cieľom znížiť spotrebu vody a objem vypúšťanej znečistenej odpadovej vody sa má v rámci BAT použiť jedna alebo obidve techniky z nasledujúcej tabuľky.

Technika Opis Použiteľnosť a) Recyklácia vody Zvyškové prúdy vody vrátane vody odtekajúcej zo zariadenia sa opätovne použijú na iné účely. Miera recyklácie je obmedzená požiadavkami na kvalitu prijímajúceho prúdu vody a vodnej bilancie zariadenia. Nedá sa použiť na odpadovú vodu z chladiacich systémov, keď sú prítomné chemické látky na úpravu vody a/alebo vysoké koncentrácie solí z morskej vody. b) Suché odpopolňovanie Suchý horúci spodný popol padá z pece do systému mechanického dopravníka a chladí sa okolitým vzduchom. V tomto procese sa nepoužíva voda. Použiteľné iba na zariadenia spaľujúce tuhé palivá Môžu existovať technické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení.

BAT 14. S cieľom zabrániť znečisteniu neznečistenej odpadovej vody a znížiť emisie do vody sa majú v rámci BAT prúdy odpadovej vody oddeliť a vyčistiť podľa obsahu znečisťujúcej látky.

Opis

K prúdom odpadovej vody, ktoré sa zvyčajne oddeľujú a čistia, patrí povrchový odtok vody, chladiaca voda a odpadová voda z čistenia spalín.

Použiteľnosť

Použiteľnosť v prípade existujúcich zariadení môže byť obmedzená usporiadaním kanalizačných systémov.

BAT 15. S cieľom znížiť emisie do vody z čistenia spalín sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v nasledujúcej tabuľke a s cieľom zabrániť riedeniu sa majú použiť sekundárne techniky čo najbližšie k zdroju.

Technika Typické znečisťujúce látky, ktorých vzniku sa zabraňuje/ktorých úroveň sa znižuje Použiteľnosť Primárne techniky a) Optimalizované systémy spaľovania (pozri BAT 6) a čistenia spalín (napr. SCR/SNCR, pozri BAT 7) Organické zlúčeniny, amoniak (NH3) Použiteľné všeobecne Sekundárne techniky (29) b) Adsorpcia aktívnym uhlím Organické zlúčeniny, ortuť (Hg) Použiteľné všeobecne c) Aeróbna biologická úprava Biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny, amónium (NH4 +) Použiteľné všeobecne na úpravu organických zlúčenín Aeróbna biologická úprava amónia (NH4 +) nemusí byť použiteľná v prípade vysokých koncentrácií chloridu (t. j. približne 10 g/l). d) Anoxická/anaeróbna biologická úprava Ortuť (Hg), nitrát (NO3 -), dusitan (NO2 -) Použiteľné všeobecne e) Koagulácia a flokulácia Nerozpustné tuhé látky Použiteľné všeobecne f) Kryštalizácia Kovy a polokovy, síran (SO4 2-), fluorid (F-) Použiteľné všeobecne g) Filtrácia (napr. filtrácia pieskom, mikrofiltrácia, ultrafiltrácia) Nerozpustné tuhé látky, kovy Použiteľné všeobecne h) Flotácia Nerozpustné tuhé látky, voľné oleje Použiteľné všeobecne i) Výmena iónov Kovy Použiteľné všeobecne j) Neutralizácia Kyseliny, zásady Použiteľné všeobecne k) Oxidácia Sírnik (S2-), siričitan (SO3 2-) Použiteľné všeobecne l) Vyzrážanie Kovy a polokovy, síran (SO4 2-), fluorid (F-) Použiteľné všeobecne m) Sedimentácia Nerozpustné tuhé látky Použiteľné všeobecne n) Stripovanie Amoniak (NH3) Použiteľné všeobecne

BAT-AEL sa vzťahujú na priame vypúšťanie do vodného recipienta v bode, kde emisie opúšťajú zariadenie.

Tabuľka 1

BAT-AEL týkajúce sa priameho vypúšťania z čistenia spalín do vodného recipienta

Látka/parameter BAT-AEL Denný priemer Celkový obsah organického uhlíka (TOC) 20 – 50 mg/l (30) (31) (32) Chemická spotreba kyslíka (COD) 60 – 150 mg/l (30) (31) (32) Celkový obsah nerozpustných tuhých látok (TSS) 10 – 30 mg/l Fluorid (F-) 10 – 25 mg/l (32) Síran (SO4 2-) 1,3 – 2,0 g/l (32) (33) (34) (35) Sírnik (S2-) s ľahkým uvoľňovaním 0,1 – 0,2 mg/l (32) Siričitan (SO3 2-) 1 – 20 mg/l (32) Kovy a polokovy As 10 – 50 μg/l Cd 2 – 5 μg/l Cr 10 – 50 μg/l Cu 10 – 50 μg/l Hg 0,2 – 3 μg/l Ni 10 – 50 μg/l Pb 10 – 20 μg/l Zn 50 – 200 μg/l

1.6. Nakladanie s odpadmi

BAT 16. S cieľom znížiť objem odpadov zo spaľovacieho a/alebo splyňovacieho procesu a techník odlučovania, ktorý je určený na zneškodnenie, sa majú v rámci BAT podľa dôležitosti a pri zohľadnení životného cyklu organizovať činnosti na maximalizáciu:

a) predchádzania vzniku odpadov, napr. maximalizáciou podielu rezíduí, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty;

b) prípravy odpadov na opätovné použitie, napr. podľa konkrétnych požadovaných kritérií kvality;

c) recyklácie odpadov;

d) iného zhodnocovania odpadov (napr. energetického zhodnocovania)

vykonaním vhodnej kombinácie techník, ako sú tieto:

Technika Opis Použiteľnosť a) Výroba sadry ako vedľajšieho produktu Optimalizácia kvality reakčných rezíduí z vápnika vznikajúcich pri mokrom FGD, aby sa mohli použiť ako náhrada za vyťaženú sadru (napr. ako surovina v sadrokartónovom priemysle). Kvalita vápenca použitého pri mokrom FGD ovplyvňuje čistotu vyrobenej sadry. Použiteľné všeobecne v rámci obmedzení súvisiacich s požadovanou kvalitou sadry, zdravotnými požiadavkami pri každom konkrétnom použití a s trhovými podmienkami. b) Recyklácia alebo zhodnotenie rezíduí v stavebníctve Recyklácia alebo zhodnotenie rezíduí (napr. z procesov polosuchého odsírovania, popolčeka, spodného popola) na stavebný materiál (napr. pri stavbe ciest, ako náhrada piesku pri výrobe betónu alebo v cementárskom priemysle). Použiteľné všeobecne v rámci obmedzení súvisiacich s požadovanou kvalitou materiálu (napr. fyzickými vlastnosťami, obsahom škodlivých látok) pri každom konkrétnom použití a s trhovými podmienkami. c) Energetické zhodnotenie využitím odpadov v palivovom mixe Zvyškový energetický obsah popola a kalov bohatých na uhlík vznikajúcich pri spaľovaní čierneho a hnedého uhlia, ťažkého vykurovacieho oleja, rašeliny alebo biomasy možno zhodnotiť napríklad zmiešaním s palivom. Použiteľné všeobecne, ak môžu zariadenia prijímať odpady v palivovom mixe a technicky dokážu dávkovať palivo do spaľovacej komory. d) Príprava použitého katalyzátora na opätovné použitie Pri príprave katalyzátora na opätovné použitie (napr. až štvornásobné v prípade katalyzátorov SCR) sa obnovia niektoré alebo všetky pôvodné vlastnosti, čím sa životnosť katalyzátora predĺži na niekoľko desaťročí. Príprava použitého katalyzátora na opätovné použitie sa začlení do schémy nakladania s katalyzátormi. Použiteľnosť môže byť obmedzená mechanickým stavom katalyzátora a požadovanými vlastnosťami, pokiaľ ide o reguláciu emisií NOX a NH3.

1.7. Emisie hluku

BAT 17. S cieľom znížiť emisie hluku sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Prevádzkové opatrenia Môžu to byť: — zlepšenie kontroly a údržby zariadenia, — pokiaľ je to možné, zatváranie dverí a okien v uzavretých priestoroch, — obsluha zariadení skúseným personálom, — pokiaľ je to možné, vyhýbanie sa hlučným činnostiam v noci, — opatrenia na kontrolu hluku počas údržby. Použiteľné všeobecne b) Zariadenie s nízkou hlučnosťou Môžu to byť kompresory, čerpadlá a obežné kolesá Použiteľné všeobecne vtedy, keď je zariadenie nové alebo sa nahrádza. c) Útlm hluku Šírenie hluku je možné obmedziť umiestnením prekážok medzi zdroj a príjemcu hluku. Vhodné prekážky zahŕňajú ochranné steny, násypy a budovy. Použiteľné všeobecne na nové zariadenia V existujúcich zariadeniach môže byť vloženie prekážok obmedzené nedostatkom miesta. d) Zariadenie na kontrolu hluku Môžu to byť: — obmedzovače hluku, — izolácia zariadenia, — uzavretie hlučného zariadenia, — zvuková izolácia budov. Použiteľnosť môže byť obmedzená nedostatkom miesta. e) Vhodné umiestnenie zariadenia a budov Hladiny hluku je možné znížiť zväčšením vzdialenosti medzi zdrojom a príjemcom hluku a využitím budov ako zvukovej clony. Použiteľné všeobecne na nové zariadenia V existujúcich zariadeniach môže byť premiestnenie vybavenia a výrobných jednotiek obmedzené nedostatkom miesta alebo nadmernými nákladmi.

2. ZÁVERY O BAT TÝKAJÚCE SA SPAĽOVANIA TUHÝCH PALÍV

2.1. Závery o BAT týkajúce sa spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia

Ak nie je stanovené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sú všeobecne uplatniteľné na spaľovanie čierneho a/alebo hnedého uhlia. Uplatňujú sa spoločne so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.

2.1.1. Všeobecné environmentálne vlastnosti

BAT 18. S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť technika uvedená v nasledujúcej tabuľke spoločne s BAT 6.

Technika Opis Použiteľnosť a) Integrovaný spaľovací proces zabezpečujúci vysokú účinnosť kotla a obsahujúci primárne techniky na zníženie NOX [napr. stupňovanie vzduchu, stupňovanie paliva, horáky s nízkymi emisiami NOX (LNB) a/alebo recirkulácia spalín] Táto integrácia je možná v spaľovacích procesoch, ako sú práškové spaľovanie, fluidné spaľovanie alebo pohyblivý rošt. Použiteľné všeobecne

2.1.2. Energetická účinnosť

BAT 19. S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v BAT 12 a v nasledujúcej tabuľke.

Technika Opis Použiteľnosť a) Suché odpopolňovanie Suchý horúci spodný popol padá z pece do systému mechanického dopravníka a po presmerovaní do pece na opätovné spálenie sa chladí okolitým vzduchom. Využiteľná energia sa zhodnotí z opätovného spálenia aj chladenia popola. Môžu existovať technické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích jednotiek.





Tabuľka 2

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia

Druh spaľovacej jednotky BAT-AEEL (36) (37) Čistá elektrická účinnosť (%) (38) Čisté celkové využitie paliva (%) (38) (39) (40) Nová jednotka (41) (42) Existujúca jednotka (41) (43) Nová alebo existujúca jednotka Spaľujúca čierne uhlie, ≥ 1 000 MWth 45 – 46 33,5 – 44 75 – 97 Spaľujúca hnedé uhlie, ≥ 1 000 MWth 42 – 44 (44) 33,5 – 42,5 75 – 97 Spaľujúca čierne uhlie, < 1 000 MWth 36,5 – 41,5 (45) 32,5 – 41,5 75 – 97 Spaľujúca hnedé uhlie, < 1 000 MWth 36,5 – 40 (46) 31,5 – 39,5 75 – 97

2.1.3. Emisie NOX, N2O a CO do ovzdušia

BAT 20. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOX do ovzdušia a súčasne obmedzovať emisie CO a N2O do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Optimalizácia spaľovania Pozri opis v oddiele 8.3. Používa sa všeobecne v kombinácii s inými technikami. Použiteľné všeobecne b) Kombinácia ďalších primárnych techník na zníženie NOX [napr. stupňovanie vzduchu, stupňovanie paliva, recirkulácia spalín, horáky s nízkymi emisiami NOX (LNB)] Pozri opis jednotlivých techník v oddiele 8.3. Výber a vlastnosti vhodných primárnych techník (alebo ich kombinácie) môžu závisieť od konštrukcie kotla. c) Selektívna nekatalytická redukcia (SNCR) Pozri opis v oddiele 8.3. Môže sa uplatniť pri SCR s redukciou amoniakového sklzu. Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade kotlov s vysokým prierezom, ktorým sa zabraňuje homogénnemu zmiešavaniu NH3 a NOX. Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade spaľovacích zariadení prevádzkovaných < 1 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. d) Selektívna katalytická redukcia (SCR) Pozri opis v oddiele 8.3. Nie je použiteľná pri spaľovacích zariadeniach s príkonom < 300 MWth prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Nedá sa použiť všeobecne pri spaľovacích zariadeniach s príkonom < 100 MWth. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne, a technické a ekonomické obmedzenia pre existujúce spaľovacie zariadenia s príkonom ≥ 300 MWth prevádzkované < 500 hodín ročne. e) Kombinované techniky na zníženie NOX a SOX Pozri opis v oddiele 8.3. Použiteľné v závislosti od konkrétneho prípadu a od vlastností paliva a spaľovacieho procesu.





Tabuľka 3

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (47) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (48) (49) < 100 100 – 150 100 – 270 155 – 200 165 – 330 100 – 300 50 – 100 100 – 180 80 – 130 155 – 210 ≥ 300, kotol FBC spaľujúci čierne a/alebo hnedé uhlie a kotol PC spaľujúci hnedé uhlie 50 – 85 < 85 – 150 (50) (51) 80 – 125 140 – 165 (52) ≥ 300, kotol PC spaľujúci čierne uhlie 65 – 85 65 – 150 80 – 125 < 85 – 165 (53)

Orientačne bude ročný priemer úrovní emisií CO v prípade existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení vo všeobecnosti takýto:

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) Orientačná úroveň emisií CO (mg/Nm3) < 300 < 30 – 140 ≥ 300, kotol FBC spaľujúci čierne a/alebo hnedé uhlie a kotol PC spaľujúci hnedé uhlie < 30 – 100 (54) ≥ 300, kotol PC spaľujúci čierne uhlie < 5 – 100 (54)

2.1.4. Emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia

BAT 21. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Vstrekovanie sorbentu do kotla (do pece alebo do lôžka) Pozri opis v oddiele 8.4. Použiteľné všeobecne b) Vstrekovanie sorbentu do potrubia Pozri opis v oddiele 8.4. Túto techniku možno použiť na odstránenie HCl/HF, ak sa nepoužila žiadna konkrétna technika FGD na konci potrubia. c) Suchý absorbér Pozri opis v oddiele 8.4. d) Suchá práčka s cirkulujúcim fluidným lôžkom (CFB) e) Mokrá vypierka Pozri opis v oddiele 8.4. Tieto techniky možno použiť na odstránenie HCl/HF, ak sa nepoužila žiadna konkrétna technika FGD na konci potrubia. f) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Pozri opis v oddiele 8.4. Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré sa technika neuplatňuje na spaľovacie zariadenia s príkonom < 300 MWth a pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne. g) FGD s použitím morskej vody h) Kombinované techniky na zníženie NOX a SOX Použiteľné v závislosti od konkrétneho prípadu a od vlastností paliva a spaľovacieho procesu. i) Nahradenie alebo odstránenie výmenníka tepla plyn – plyn umiestneného na úrovniach nasledujúcich po mokrom FGD Nahradenie výmenníka tepla plyn – plyn na úrovniach nasledujúcich po mokrom FGD viacrúrkovým extraktorom tepla alebo odstránenie a vypustenie spalín cez chladiacu vežu alebo mokrý komín. Použiteľné len vtedy, keď je v spaľovacích zariadeniach vybavených mokrým FGD a výmenníkom tepla plyn – plyn na následnej úrovni potrebné vymeniť alebo nahradiť výmenník tepla. j) Výber paliva Pozri opis v oddiele 8.4. Použitie paliva s nízkym obsahom síry (napr. na 0,1 % hmot., v suchom stave), chlóru alebo fluóru. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu. Použiteľnosť môže byť obmedzená konštrukčnými parametrami spaľovacích zariadení spaľujúcich vysokošpecifické domáce palivá.





Tabuľka 4

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie SO2 do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (55) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (56) < 100 150 – 200 150 – 360 170 – 220 170 – 400 100 – 300 80 – 150 95 – 200 135 – 200 135 – 220 (57) ≥ 300 , kotol PC 10 – 75 10 – 130 (58) 25 – 110 25 – 165 (59) ≥ 300 , kotol s fluidnou vrstvou (60) 20 – 75 20 – 180 25 – 110 50 – 220

V prípade spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom viac než 300 MW, ktoré je špeciálne určené na spaľovanie domáceho hnedého uhlia a pri ktorom sa preukáže, že z technicko-ekonomických dôvodov nedokáže dosiahnuť BAT-AEL uvedené v tabuľke 4, sa BAT-AEL pre denný priemer stanovené v tabuľke 4 neuplatňujú a horná hranica rozsahu BAT-AEL pre ročný priemer je:

i) pre nový systém FGD: RCG x 0,01 s maximom 200 mg/Nm3;

ii) pre existujúci systém FGD: RCG x 0,03 s maximom 320 mg/Nm3; kde RCG predstavuje koncentráciu SO2 v surových spalinách ako ročný priemer (za štandardných podmienok uvedených v oddiele Všeobecné úvahy) v prívode systému znižovania SOX, vyjadrenú pri referenčnom obsahu kyslíka 6 % obj. O2;

iii) ak sa v rámci systému FGD použije vstrekovanie sorbentu do kotla, RCG sa môže upraviť na základe účinnosti tejto techniky na zníženie SO2 (ηΒSI) takto: RCG (upravené) = RCG (namerané)/(1-ηΒSI).

Tabuľka 5

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie HCl a HF do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia

Znečisťujúca látka Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Ročný priemer alebo priemer vzoriek získaných v priebehu jedného roka Nové zariadenie Existujúce zariadenie (61) HCl < 100 1 – 6 2 – 10 (62) ≥ 100 1 – 3 1 – 5 (62) (63) HF < 100 < 1 – 3 < 1 – 6 (64) ≥ 100 < 1 – 2 < 1 – 3 (64)

2.1.5. Emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia

BAT 22. S cieľom znížiť emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Elektrostatický odlučovač (ESP) Pozri opis v oddiele 8.5. Použiteľné všeobecne b) Vrecový filter c) Vstrekovanie sorbentu do kotla (do pece alebo do lôžka) Pozri opisy v oddiele 8.5. Techniky sa používajú najmä na reguláciu SOX, HCl a/alebo HF. d) Systém suchého alebo polosuchého FGD e) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Použiteľnosť pozri v BAT 21.





Tabuľka 6

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie prachu do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (65) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (66) < 100 2 – 5 2 – 18 4 – 16 4 – 22 (67) 100 – 300 2 – 5 2 – 14 3 – 15 4 – 22 (68) 300 – 1 000 2 – 5 2 – 10 (69) 3 – 10 3 – 11 (70) ≥ 1 000 2 – 5 2 – 8 3 – 10 3 – 11 (71)

2.1.6. Emisie ortuti do ovzdušia

BAT 23. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie ortuti do ovzdušia zo spaľovania čierneho a/alebo hnedého uhlia sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť Súvisiaci prínos z techník primárne používaných na znižovanie emisií iných znečisťujúcich látok a) Elektrostatický odlučovač (ESP) Pozri opis v oddiele 8.5. Vyššia účinnosť odstraňovania ortuti sa dosahuje pri teplote spalín do 130 °C. Táto technika sa používa najmä na reguláciu množstva prachu. Použiteľné všeobecne b) Vrecový filter Pozri opis v oddiele 8.5. Táto technika sa používa najmä na reguláciu množstva prachu. c) Systém suchého alebo polosuchého FGD Pozri opisy v oddiele 8.5. Techniky sa používajú najmä na reguláciu SOX, HCl a/alebo HF. d) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Použiteľnosť pozri v BAT 21. e) Selektívna katalytická redukcia (SCR) Pozri opis v oddiele 8.3. Používa sa len v kombinácii s inými technikami na zvýšenie alebo zníženie oxidácie ortuti pred záchytom v následnom systéme FGD alebo systéme na odstraňovanie prachu. Táto technika sa používa najmä na reguláciu NOX. Použiteľnosť pozri v BAT 20. Osobitné techniky na znižovanie emisií ortuti f) Vstrekovanie uhlíkového sorbentu (napr. aktívneho uhlia alebo halogénovaného aktívneho uhlia) do spalín Pozri opis v oddiele 8.5. Používa sa všeobecne v kombinácii s ESP/vrecovým filtrom. Použitie tejto techniky môže vyžadovať dodatočnú úpravu na ďalšie oddelenie uhlíkovej frakcie obsahujúcej ortuť pred následným opätovným použitím popolčeka. Použiteľné všeobecne g) Použitie halogénovaných prísad v palive alebo vstrekovaných do pece Pozri opis v oddiele 8.5. Používa sa všeobecne v prípade nízkeho obsahu halogénu v palive. h) Predúprava paliva Premývanie a zmiešavanie paliva s cieľom obmedziť/znížiť obsah ortuti alebo zlepšiť záchyt ortuti zariadením na reguláciu znečistenia. Použiteľnosť je podmienená vykonaním prieskumu vlastností paliva a vypracovaním odhadu možnej účinnosti techniky. i) Výber paliva Pozri opis v oddiele 8.5. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu.





Tabuľka 7

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie ortuti do ovzdušia zo spaľovania čierneho a hnedého uhlia

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (μg/Nm3) Ročný priemer alebo priemer vzoriek získaných v priebehu jedného roka Nové zariadenie Existujúce zariadenie (72) čierne uhlie hnedé uhlie čierne uhlie hnedé uhlie < 300 < 1 – 3 < 1 – 5 < 1 – 9 < 1 – 10 ≥ 300 < 1 – 2 < 1 – 4 < 1 – 4 < 1 – 7

2.2. Závery o BAT týkajúce sa spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny

Ak nie je stanovené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sú všeobecne uplatniteľné na spaľovanie tuhej biomasy a/alebo rašeliny. Uplatňujú sa spoločne so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.

2.2.1. Energetická účinnosť

Tabuľka 8

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny

Druh spaľovacej jednotky BAT-AEEL (73) (74) Čistá elektrická účinnosť (%) (75) Čisté celkové využitie paliva (%) (76) (77) Nová jednotka (78) Existujúca jednotka Nová jednotka Existujúca jednotka Kotol na tuhú biomasu a/alebo rašelinu 33,5 až > 38 28 – 38 73 – 99 73 – 99

2.2.2. Emisie NOX, N2O a CO do ovzdušia

BAT 24. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOX do ovzdušia a súčasne obmedzovať emisie CO a N2O do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Optimalizácia spaľovania Pozri opis v oddiele 8.3 Použiteľné všeobecne b) Horáky s nízkou tvorbou NOX (LNB) c) Stupňovanie vzduchu d) Stupňovanie paliva e) Recirkulácia spalín f) Selektívna nekatalytická redukcia (SNCR) Pozri opis v oddiele 8.3. Môže sa uplatniť pri SCR s redukciou amoniakového sklzu. Nedá sa použiť na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. V prípade existujúcich spaľovacích zariadení sa môže použiť v rámci obmedzení súvisiacich s požadovaným rámcom teploty a časom zotrvania vstrekovanej reagujúcej zložky. g) Selektívna katalytická redukcia (SCR) Pozri opis v oddiele 8.3. Používanie vysokoalkalických palív (napr. slamy) môže vyžadovať inštalovanie SCR na následnej úrovni systému znižovania prachu. Nedá sa použiť na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne. Môžu existovať ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení s príkonom < 300 MWth. Nedá sa použiť všeobecne na existujúce spaľovacie zariadenia s príkonom < 100 MWth.





Tabuľka 9

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (79) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (80) 50 – 100 70 – 150 (81) 70 – 225 (82) 120 – 200 (83) 120 – 275 (84) 100 – 300 50 – 140 50 – 180 100 – 200 100 – 220 ≥ 300 40 – 140 40 – 150 (85) 65 – 150 95 – 165 (86)

Orientačne bude ročný priemer úrovní emisií CO vo všeobecnosti:

— < 30 – 250 mg/Nm3 v prípade existujúcich spaľovacích zariadení s príkonom 50 – 100 MWth prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení s príkonom 50 – 100 MWth,

— < 30 – 160 mg/Nm3 v prípade existujúcich spaľovacích zariadení s príkonom 100 – 300 MWth prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení s príkonom 100 – 300 MWth,

— < 30 – 80 mg/Nm3 v prípade existujúcich spaľovacích zariadení s príkonom ≥ 300 MWth prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení s príkonom ≥ 300 MWth.

2.2.3. Emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia

BAT 25. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Vstrekovanie sorbentu do kotla (do pece alebo do lôžka) Pozri opis v oddiele 8.4 Použiteľné všeobecne b) Vstrekovanie sorbentu do potrubia c) Suchý absorbér d) Suchá práčka s cirkulujúcim fluidným lôžkom (CFB) e) Mokrá vypierka f) Kondenzátor spalín g) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne. h) Výber paliva Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu.





Tabuľka 10

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie SO2 do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL pre SO2 (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (87) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (88) < 100 15 – 70 15 – 100 30 – 175 30 – 215 100 – 300 < 10 – 50 < 10 – 70 (89) < 20 – 85 < 20 – 175 (90) ≥ 300 < 10 – 35 < 10 – 50 (89) < 20 – 70 < 20 – 85 (91)





Tabuľka 11

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie HCl a HF do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL pre HCl (mg/Nm3) (92) (93) BAT-AEL pre HF (mg/Nm3) Ročný priemer alebo priemer vzoriek získaných v priebehu jedného roka Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Priemer za obdobie odoberania vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (94) (95) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (96) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (96) < 100 1 – 7 1 – 15 1 – 12 1 – 35 < 1 < 1,5 100 – 300 1 – 5 1 – 9 1 – 12 1 – 12 < 1 < 1 ≥ 300 1 – 5 1 – 5 1 – 12 1 – 12 < 1 < 1

2.2.4. Emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia

BAT 26. S cieľom znižovať emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny sa v rámci BAT má použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Elektrostatický odlučovač (ESP) Pozri opis v oddiele 8.5. Použiteľné všeobecne b) Vrecový filter c) Systém suchého alebo polosuchého FGD Pozri opis v oddiele 8.5. Techniky sa používajú najmä na reguláciu SOX, HCl a/alebo HF. d) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Použiteľnosť pozri v BAT 25. e) Výber paliva Pozri opis v oddiele 8.5. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu.





Tabuľka 12

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie prachu do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL pre prach (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (97) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (98) < 100 2 – 5 2 – 15 2 – 10 2 – 22 100 – 300 2 – 5 2 – 12 2 – 10 2 – 18 ≥ 300 2 – 5 2 – 10 2 – 10 2 – 16

2.2.5. Emisie ortuti do ovzdušia

BAT 27. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie ortuti do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť Osobitné techniky na znižovanie emisií ortuti a) Vstrekovanie uhlíkového sorbentu (napr. aktívneho uhlia alebo halogénovaného aktívneho uhlia) do spalín. Pozri opis v oddiele 8.5. Použiteľné všeobecne b) Použitie halogénovaných prísad v palive alebo vstrekovaných do pece. Používa sa všeobecne v prípade nízkeho obsahu halogénu v palive. c) Výber paliva Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu. Súvisiaci prínos z techník primárne používaných na znižovanie emisií iných znečisťujúcich látok d) Elektrostatický odlučovač (ESP) Pozri opisy v oddiele 8.5. Tieto techniky sa používajú najmä na reguláciu množstva prachu. Použiteľné všeobecne e) Vrecový filter f) Systém suchého alebo polosuchého FGD Pozri opisy v oddiele 8.5. Techniky sa používajú najmä na reguláciu SOX, HCl a/alebo HF. g) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Použiteľnosť pozri v BAT 25.

Úroveň emisií súvisiaca s BAT (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie ortuti do ovzdušia zo spaľovania tuhej biomasy a/alebo rašeliny, je < 1 – 5 μg/Nm3 ako priemer počas obdobia odoberania vzoriek.

3. ZÁVERY O BAT TÝKAJÚCE SA SPAĽOVANIA KVAPALNÝCH PALÍV

Závery o BAT uvedené v tomto oddiele sa neuplatňujú na spaľovacie zariadenia na morských plošinách; tých sa týka oddiel 4.3.

3.1. Kotly na HFO a/alebo plynový olej

Ak nie je stanovené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sú všeobecne uplatniteľné na spaľovanie HFO a/alebo plynového oleja v kotloch. Uplatňujú sa spoločne so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.

3.1.1. Energetická účinnosť

Tabuľka 13

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v kotloch

Druh spaľovacej jednotky BAT-AEEL (99) (100) Čistá elektrická účinnosť (%) Čisté celkové využitie paliva (%) (101) Nová jednotka Existujúca jednotka Nová jednotka Existujúca jednotka Kotol na HFO a/alebo plynový olej > 36,4 35,6 – 37,4 80 – 96 80 – 96

3.1.2. Emisie NOX a CO do ovzdušia

BAT 28. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOX do ovzdušia a súčasne obmedzovať emisie CO do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v kotloch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Stupňovanie vzduchu Pozri opis v oddiele 8.3. Použiteľné všeobecne b) Stupňovanie paliva c) Recirkulácia spalín d) Horáky s nízkou tvorbou NOX (LNB) e) Pridanie vody/pary Použiteľné v rámci obmedzení dostupnosti vody. f) Selektívna nekatalytická redukcia (SNCR) Nedá sa použiť na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. g) Selektívna katalytická redukcia (SCR) Pozri opis v oddiele 8.3. Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne. Nedá sa použiť všeobecne na spaľovacie zariadenia s príkonom < 100 MWth. h) Zdokonalený kontrolný systém Použiteľné všeobecne na nové spaľovacie zariadenia Použiteľnosť v prípade starých spaľovacích zariadení môže byť obmedzená z dôvodu potreby dodatočného vybavenia spaľovacieho systému a/alebo systému riadenia. i) Výber paliva Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu.





Tabuľka 14

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v kotloch

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (102) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (103) < 100 75 – 200 150 – 270 100 – 215 210 – 330 (104) ≥ 100 45 – 75 45 – 100 (105) 85 – 100 85 – 110 (106) (107)

Orientačne bude ročný priemer úrovní emisií CO vo všeobecnosti:

— 10 – 30 mg/Nm3 v prípade existujúcich spaľovacích zariadení s príkonom < 100 MWth prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení s príkonom < 100 MWth,

— 10 – 20 mg/Nm3 v prípade existujúcich spaľovacích zariadení s príkonom ≥ 100 MWth prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení s príkonom ≥ 100 MWth.

3.1.3. Emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia

BAT 29. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie SOX, HCI a HF do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v kotloch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Vstrekovanie sorbentu do potrubia Pozri opis v oddiele 8.4. Použiteľné všeobecne b) Suchý absorbér c) Kondenzátor spalín d) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné použiť techniku pri spaľovacích zariadeniaach s príkonom < 300 MWth. Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne. e) FGD s použitím morskej vody Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné použiť techniku pri spaľovacích zariadeniaach s príkonom < 300 MWth. Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne. f) Výber paliva Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu.





Tabuľka 15

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie SO2 do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v kotloch

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL pre SO2 (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (108) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (109) < 300 50 – 175 50 – 175 150 – 200 150 – 200 (110) ≥ 300 35 – 50 50 – 110 50 – 120 150 – 165 (111) (112)

3.1.4. Emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia

BAT 30. S cieľom znižovať emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v kotloch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Elektrostatický odlučovač (ESP) Pozri opis v oddiele 8.5. Použiteľné všeobecne b) Vrecový filter c) Multicyklóny Pozri opis v oddiele 8.5. Multicyklóny sa môžu používať v kombinácii s ďalšími technikami na odstraňovanie prachu. d) Systém suchého alebo polosuchého FGD Pozri opisy v oddiele 8.5. Technika sa používa najmä na reguláciu SOX, HCl a/alebo HF. e) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Pozri opis v oddiele 8.5. Technika sa používa najmä na reguláciu SOX, HCl a/alebo HF. Použiteľnosť pozri v BAT 29. f) Výber paliva Pozri opis v oddiele 8.5. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu.





Tabuľka 16

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie prachu do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v kotloch

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL pre prach (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (113) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (114) < 300 2 – 10 2 – 20 7 – 18 7 – 22 (115) ≥ 300 2 – 5 2 – 10 7 – 10 7 – 11 (116)

3.2. Motory na HFO a/alebo plynový olej

Ak nie je stanovené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sú všeobecne uplatniteľné na spaľovanie HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch. Uplatňujú sa spoločne so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.

Pokiaľ ide o motory na HFO a/alebo plynový olej, nemusia byť sekundárne techniky odlučovania na znižovanie emisií NOX, SO2 a prachu z dôvodu technických, hospodárskych a logistických/infraštruktúrnych obmedzení uplatniteľné na motory na ostrovoch, ktoré sú súčasťou malej izolovanej sústavy(1) alebo izolovanej mikrosústavy(2), kým nebude zabezpečené ich prepojenie s elektrizačnou sústavou na pevnine alebo prístup k dodávkam zemného plynu. Preto pokiaľ ide o takéto motory, BAT-AEL sa v malej izolovanej sústave a izolovanej mikrosústave uplatňujú na nové motory až od 1. januára 2025 a na existujúce motory až od 1. januára 2030.

(1) Podľa vymedzenia v článku 2 bode 26 smernice 2009/72/ES.

(2) Podľa vymedzenia v článku 2 bode 27 smernice 2009/72/ES.

3.2.1. Energetická účinnosť

BAT 31. S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v BAT 12 a v nasledujúcej tabuľke.

Technika Opis Použiteľnosť a) Kombinovaný cyklus Pozri opis v oddiele 8.2. Použiteľné všeobecne na nové jednotky prevádzkované ≥ 1 500 hodín ročne. Použiteľné na existujúce jednotky v rámci obmedzení súvisiacich s konštrukciou parného cyklu a dostupnosťou miesta. Nepoužiteľné na existujúce jednotky prevádzkované < 1 500 hodín ročne.





Tabuľka 17

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch

Druh spaľovacej jednotky BAT-AEEL (117) Čistá elektrická účinnosť (%) (118) Nová jednotka Existujúca jednotka Piestový spaľovací motor spaľujúci HFO a/alebo plynový olej – jednoduchý cyklus 41,5 – 44,5 (119) 38,3 – 44,5 (119) Piestový spaľovací motor spaľujúci HFO a/alebo plynový olej – kombinovaný cyklus > 48 (120) Žiadne BAT-AEEL

3.2.2. Emisie NOX, CO a prchavých organických zlúčenín do ovzdušia

BAT 32. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Koncepcia spaľovania s nízkymi emisiami NOX v naftových motoroch Pozri opis v oddiele 8.3. Použiteľné všeobecne. b) Recirkulácia výfukových plynov (EGR) Nepoužiteľné na štvortaktné motory. c) Pridanie vody/pary Použiteľné v rámci obmedzení dostupnosti vody Použiteľnosť môže byť obmedzená, ak nie je k dispozícii žiadny balík dodatočného vybavenia. d) Selektívna katalytická redukcia (SCR) Nedá sa použiť na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne. Dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení môže byť obmedzené nedostatkom miesta.

BAT 33. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie CO a prchavých organických zlúčenín do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo obidve.

Technika Opis Použiteľnosť a) Optimalizácia spaľovania Použiteľné všeobecne b) Oxidačné katalyzátory Pozri opis v oddiele 8.3. Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Použiteľnosť môže byť obmedzená obsahom síry v palive.





Tabuľka 18

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (121) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (122) (123) ≥ 50 115 – 190 (124) 125 – 625 145 – 300 150 – 750

V prípade existujúcich spaľovacích zariadení spaľujúcich iba HFO a prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne alebo v prípade nových spaľovacích zariadení spaľujúcich iba HFO bude orientačne

— ročný priemer úrovní emisií CO vo všeobecnosti 50 – 175 mg/Nm3,

— priemer úrovní emisií TVOC za obdobie odoberania vzoriek bude všeobecne 10 – 40 mg/Nm3.

3.2.3. Emisie SOX, HCl a HF do ovzdušia

BAT 34. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie SOX, HCI a HF do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Výber paliva Pozri opisy v oddiele 8.4. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu. b) Vstrekovanie sorbentu do potrubia V prípade existujúcich spaľovacích zariadení môžu existovať technické obmedzenia. Nepoužiteľné na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne. c) Mokré odsírovanie spalín (mokré FGD) Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné použiť techniku pri spaľovacích zariadeniach s príkonom < 300 MWth. Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne.





Tabuľka 19

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie SO2 do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL pre SO2 (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (125) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (126) Všetky veľkosti 45 – 100 100 – 200 (127) 60 – 110 105 – 235 (127)

3.2.4. Emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice do ovzdušia

BAT 35. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie prachu a kovov viazaných na pevné častice zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Výber paliva Pozri opisy v oddiele 8.5. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu. b) Elektrostatický odlučovač (ESP) Nepoužiteľné na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne. c) Vrecový filter





Tabuľka 20

Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie prachu do ovzdušia zo spaľovania HFO a/alebo plynového oleja v piestových spaľovacích motoroch

Celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia (MWth) BAT-AEL pre prach (mg/Nm3) Ročný priemer Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek Nové zariadenie Existujúce zariadenie (128) Nové zariadenie Existujúce zariadenie (129) ≥ 50 5 – 10 5 – 35 10 – 20 10 – 45

3.3. Plynové turbíny na plynový olej

Ak nie je stanovené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sú všeobecne uplatniteľné na spaľovanie plynového oleja v plynových turbínach. Uplatňujú sa spoločne so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1.

3.3.1. Energetická účinnosť

BAT 36. S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania plynového oleja v plynových turbínach sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v BAT 12 a v nasledujúcej tabuľke.

Technika Opis Použiteľnosť a) Kombinovaný cyklus Pozri opis v oddiele 8.2. Použiteľné všeobecne na nové jednotky prevádzkované ≥ 1 500 hodín ročne. Použiteľné na existujúce jednotky v rámci obmedzení súvisiacich s konštrukciou parného cyklu a dostupnosťou miesta. Nepoužiteľné na existujúce jednotky prevádzkované < 1 500 hodín ročne.





Tabuľka 21

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa plynových turbín na plynový olej

Druh spaľovacej jednotky BAT-AEEL (130) Čistá elektrická účinnosť (%) (131) Nová jednotka Existujúca jednotka Plynové turbíny s otvoreným cyklom na plynový olej > 33 25 – 35,7 Plynové turbíny s kombinovaným cyklom na plynový olej > 40 33 – 44

3.3.2. Emisie NOX a CO do ovzdušia

BAT 37. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania plynového oleja v plynových turbínach sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Pridanie vody/pary Pozri opis v oddiele 8.3. Použiteľnosť môže byť obmedzená v dôsledku dostupnosti vody. b) Horáky s nízkou tvorbou NOX (LNB) Použiteľné iba na modely turbín, pre ktoré sú na trhu dostupné horáky s nízkymi emisiami NOX. c) Selektívna katalytická redukcia (SCR) Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne. Dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení môže byť obmedzené nedostatkom miesta.

BAT 38. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie CO do ovzdušia zo spaľovania plynového oleja v plynových turbínach sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Optimalizácia spaľovania Pozri opis v oddiele 8.3. Použiteľné všeobecne b) Oxidačné katalyzátory Nepoužiteľné na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne. Dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení môže byť obmedzené nedostatkom miesta.

Orientačne bude úroveň emisií NOX do ovzdušia zo spaľovania plynového oleja v dvojpalivových plynových turbínach používaných na núdzovú prevádzku a prevádzkovaných < 500 hodín ročne vo všeobecnosti 145 – 250 mg/Nm3 ako denný priemer alebo priemer počas obdobia odoberania vzoriek.

3.3.3. Emisie SOX a prachu do ovzdušia

BAT 39. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie SOX a prachu do ovzdušia zo spaľovania plynového oleja v plynových turbínach sa má v rámci BAT použiť technika uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Technika Opis Použiteľnosť a) Výber paliva Pozri opis v oddiele 8.4. Použiteľné v rámci obmedzení súvisiacich s dostupnosťou rôznych druhov paliva, na ktorú môže mať vplyv energetická politika členského štátu.





Tabuľka 22

Úrovne emisií súvisiace s BAT pre emisie SO2 a prachu do ovzdušia zo spaľovania plynového oleja v plynových turbínach vrátane dvojpalivových plynových turbín

Druh spaľovacieho zariadenia BAT-AEL (mg/Nm3) SO2 Prach Ročný priemer (132) Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek (133) Ročný priemer (132) Denný priemer alebo priemer za obdobie odberu vzoriek (133) Nové a existujúce zariadenia 35 – 60 50 – 66 2 – 5 2 – 10

4. ZÁVERY O BAT TÝKAJÚCE SA SPAĽOVANIA PLYNNÝCH PALÍV

4.1. Závery o BAT týkajúce sa spaľovania zemného plynu

Ak nie je stanovené inak, závery o BAT uvedené v tomto oddiele sú všeobecne uplatniteľné na spaľovanie zemného plynu. Uplatňujú sa spoločne so všeobecnými závermi o BAT uvedenými v oddiele 1. Neuplatňujú sa na spaľovacie zariadenia na morských plošinách; tých sa týka oddiel 4.3.

4.1.1. Energetická účinnosť

BAT 40. S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania zemného plynu sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia techník uvedených v BAT 12 a v nasledujúcej tabuľke.

Technika Opis Použiteľnosť a) Kombinovaný cyklus Pozri opis v oddiele 8.2. Použiteľné všeobecne na nové plynové turbíny a motory okrem tých, ktoré sa prevádzkujú < 1 500 hodín ročne. Použiteľné na existujúce plynové turbíny a motory v rámci obmedzení súvisiacich s konštrukciou parného cyklu a nedostatkom miesta. Nepoužiteľné na existujúce plynové turbíny a motory prevádzkované < 1 500 hodín ročne. Nepoužiteľné na plynové turbíny na mechanický pohon prevádzkované v diskontinuálnom režime so zvýšenou premenlivosťou zaťaženia a častými nábehmi a odstávkami Nepoužiteľné na kotly.





Tabuľka 23

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa spaľovania zemného plynu

Druh spaľovacej jednotky BAT-AEEL (134) (135) Čistá elektrická účinnosť (%) Čisté celkové využitie paliva (%) (136) (137) Čistá účinnosť mechanickej energie (%) (137) (138) Nová jednotka Existujúca jednotka Nová jednotka Existujúca jednotka Plynový motor 39,5 – 44 (139) 35 – 44 (139) 56 – 85 (139) Žiadne BAT-AEEL Kotol na plyn 39 – 42,5 38 – 40 78 – 95 Žiadne BAT-AEEL Plynová turbína s otvoreným cyklom, ≥ 50 MWth 36 – 41,5 33 – 41,5 Žiadne BAT-AEEL 36,5 – 41 33,5 – 41 Plynová turbína s kombinovaným cyklom (CCGT) CCGT, 50 – 600 MWth 53 – 58,5 46 – 54 Žiadne BAT-AEEL Žiadne BAT-AEEL CCGT, ≥ 600 MWth 57 – 60,5 50 – 60 Žiadne BAT-AEEL Žiadne BAT-AEEL KVET CCGT, 50 – 600 MWth 53 – 58,5 46 – 54 65 – 95 Žiadne BAT-AEEL KVET CCGT, ≥ 600 MWth 57 – 60,5 50 – 60 65 – 95 Žiadne BAT-AEEL

4.1.2. Emisie NOX, CO, NMVOC a CH4 do ovzdušia

BAT 41. S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOX do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu v kotloch sa má v rámci BAT použiť jedna z techník uvedených v nasledujúcej tabuľke alebo ich kombinácia.

Technika Opis Použiteľnosť a) Stupňovanie vzduchu a/alebo paliva Pozri opisy v oddiele 8.3. Stupňovanie vzduchu je často spojené s horákmi s nízkymi emisiami NOX. Použiteľné všeobecne b) Recirkulácia spalín Pozri opis v oddiele 8.3. c) Horáky s nízkou tvorbou NOX (LNB) d) Zdokonalený kontrolný systém Pozri opis v oddiele 8.3. Táto technika sa často používa v kombinácii s inými technikami, ale v spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne sa môže použiť aj samostatne. Použiteľnosť v prípade starých spaľovacích zariadení môže byť obmedzená z dôvodu potreby dodatočného vybavenia spaľovacieho systému a/alebo systému riadenia. e) Zníženie teploty spaľovacieho vzduchu Pozri opis v oddiele 8.3. Použiteľné všeobecne v rámci obmedzení súvisiacich s procesnými potrebami. f) Selektívna nekatalytická redukcia (SNCR) Nedá sa použiť na spaľovacie zariadenia prevádzkované < 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. g) Selektívna katalytická redukcia (SCR) Nedá sa použiť pri spaľovacích zariadeniach prevádzkovaných < 500 hodín ročne. Nedá sa použiť všeobecne na spaľovacie zariadenia s príkonom < 100 MWth. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je možn