2.

Bod 2 prílohy II sa nahrádza takto: „2. METÓDA VÝPOČTU KOEFICIENTU ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI Metóda výpočtu koeficientu energetickej účinnosti (EEI) pre obehové čerpadlá je takáto: 1. samostatné obehové čerpadlá so skriňou čerpadla sa merajú ako kompletné jednotky; samostatné obehové čerpadlá bez skrine čerpadla sa merajú so skriňou čerpadla identickou so skriňou čerpadla, v ktorej sa majú používať; obehové čerpadlá integrované vo výrobkoch sa od výrobku demontujú a merajú sa s referenčnou skriňou čerpadla; obehové čerpadlá bez skrine čerpadla, ktoré majú byť integrované vo výrobkoch, sa merajú s referenčnou skriňou čerpadla; ‚referenčná skriňa čerpadla‘ znamená skriňu čerpadla, ktorú výrobca dodal so vstupnými a výstupnými otvormi na rovnakej osi a ktorá je určená na pripojenie k potrubiu systému vykurovania alebo sekundárnych obvodov chladiaceho distribučného systému. 2. Ak má obehové čerpadlo viac ako jedno nastavenie výtlaku a prietoku, merania sa musia uskutočniť pri maximálnom nastavení. ‚Výtlak‘ (H) znamená výtlak (v metroch) obehového čerpadla v špecifickom bode prevádzky. ‚Prietok‘ (Q) znamená objemovú prietokovú rýchlosť vody pretekajúcej obehovým čerpadlom (m3/h). 3. Nájdite bod, v ktorom Q·H dosahuje maximum, a prietok a výtlak v tomto bode definujte ako: Q100 % a H100 % . 4. Vypočítajte hydraulický výkon Phyd v tomto bode. ‚Hydraulický výkon‘ je výsledkom hodnôt prietoku (Q), výtlaku (H) a konštanty. ‚Phyd‘ vyjadruje hydraulický výkon prenášaný obehovým čerpadlom na čerpanú látku v špecifickom bode prevádzky (vo wattoch). 5. Vypočítajte referenčný výkon: Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W ‚Referenčný výkon‘ vyjadruje vzťah medzi hydraulickým výkonom a príkonom obehového čerpadla pri zohľadnení závislého vzťahu medzi účinnosťou obehového čerpadla a jeho veľkosťou. ‚Pref‘ vyjadruje referenčný výkon (vo wattoch) obehového čerpadla pri danom výtlaku a prietoku. 6. Definujte referenčnú kontrolnú krivku ako priamku medzi bodmi: (Q 100 %, H 100 %) and (Q 0 %, ) 7. Zvoľte nastavenie obehového čerpadla, pri ktorom hodnota Q·H dosiahne na zvolenej krivke maximálnu úroveň. Pri obehových čerpadlách integrovaných vo výrobkoch sledujte referenčnú kontrolnú krivku prispôsobením systémovej krivky a rýchlosti obehového čerpadla. ‚Systémová krivka‘ vyjadruje vzťah medzi prietokom a výtlakom [H = f(Q)] a je dôsledkom trenia v systéme vykurovania alebo v chladiacom distribučnom systéme, ako je znázornené v grafe: 8. Odmerajte hodnoty P1 a H pri prietoku: Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % ‚P1‘ vyjadruje príkon obehového čerpadla (vo wattoch) v špecifickom bode prevádzky. 9. Vypočítajte hodnoty PL : , if H meas ≤ H ref P L = P 1,meas , if H meas > H ref Kde Href je hodnota výtlaku na referenčnej kontrolnej krivke pri rôznych hodnotách prietoku. 10. Pomocou nameraných hodnôt PL a tohto záťažového profilu: Prietok [%] Čas [%] 100 6 75 15 50 35 25 44 Vypočítajte vážený priemerný výkon PL,avg : PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 % Vypočítajte koeficient energetickej účinnosti (1): , kde C 20 % = 0,49 S výnimkou obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch určených do primárnych obvodov tepelných solárnych systémov a tepelných čerpadiel, kde sa koeficient energetickej účinnosti vypočíta takto: kde C20 % =0,49 a n s je konkrétna rýchlosť definovaná ako kde n s [otáčok za minútu] je konkrétna rýchlosť obehového čerpadla; n100 % je rotačná rýchlosť vyjadrená v otáčkach za minútu v tejto úlohe definovanej pri Q 100 % a H 100 %.