7.03.6.

Jediným hasiacim činidlom, schváleným na trvale nainštalované zariadenia, je halón 1301 (CBrF3). Jeho použitie je možné za podmienky, že bude splnené nasledovné: a) tieto zariadenia môžu byť použité len v strojovniach, kotolniach a v čerpacích staniciach; b) množstvo hasiaceho činidla musí byť dostačujúce, aby zaplnilo v plynnom stave pri 20 °C, od 4,25 až do 7 % celkového objemu miestnosti, ktorá má byť chránená vrátane ventilačných šácht. Pri výpočte potrebného množstva hasiaceho činidla sa predpokladá, že 1 kg halonu 1301 pri 20 °C zaplní objem 0,160 m3; c) tlakové nádrže, ktoré majú slúžiť na skladovanie halonu 1301, musia spĺňať špecifikácie schválených kontrolných orgánov. Tieto nádrže musia byť schopné odolávať rovnakému tlaku, ako celý systém za podmienok, pri ktorých teplota okolia dosahuje maximum 60 °C. Na zásobníkoch musia byť jasne čitateľne vyznačené informácie tak, aby ich nebolo možné zmazať a to: menovitý prevádzkový tlak, tlak, pri ktorom je hasiace činidlo udržované, rok výroby a rok poslednej kontroly, ako aj typ a množstvo hasiaceho činidla; d) nádrže umiestnené v chránenej miestnosti musia byť vybavené automatickým bezpečnostným zariadením, ktoré zabezpečí, aby hasiace činidlo bolo vypustené do chránenej oblasti v prípade požiaru, ak je nádrž vystavená ohňu a požiarny systém nebol uvedený do činnosti; toto bezpečnostné zariadenie musí byť účinné pri teplote okolia 60 °C; e) nádrže, ktoré sú umiestnené mimo chránenej oblasti, musia byť účinne chránené proti nadmernému tlaku až po maximálnu teplotu okolia 60 °C. Táto podmienka tiež platí pre nádrže obsahujúce pohonný plyn; f) akákoľvek nádrž, ktorá taktiež obsahuje pohonný plyn, musí byť vybavená manometrom alebo rovnocenným prístrojom umožňujúcim kontrolu tlaku plynu. V blízkosti musí byť umiestnená tabuľka, znázorňujúca vzájomný pomer tlaku a teploty; g) potrubie a príslušenstvo musia byť vyrobené z ocele alebo materiálu, ktorý poskytuje rovnocennú odolnosť voči žiaru; h) jedinou schválenou pohonnou látkou nádrží umiestnených vo vnútri oblasti, ktorá má byť chránená, je nitrogén, ktorý musí byť v takýchto nádržiach uchovávaný pod dostatočným tlakom; i) vypúšťacie ventily musia byť vybavené tak, aby bolo umožnené hasiacemu činidlu rovnomerne sa šíriť a rovnomerne a úplne sa zmiešať so vzduchom tak, aby nedošlo ku vzniku silných lokálnych koncentrácií činidla; j) systém potrubia a vypúšťacích ventilov musí byť konštruovaný tak, aby umožňoval hasiacemu činidlu vypustenie do chráneného priestoru do 10 sekúnd za predpokladu, že hasiace činidlo je v tekutom stave pri teplote okolia 0 °C; k) systém hasenia musí byť možné ručne ovládať z kormidlovne alebo z iného vhodného miesta; toto miesto musí byť mimo miestnosti, ktorá má byť chránená; nie je schválená inštalácia automatických vypínačov, ktoré nie sú vybavené akustickým varovným zariadením; l) ak má systém hasenia chrániť niekoľko oblastí, musí byť pre každú takúto oblasť uvedený návod k obsluhe a potrebné množstvo hasiaceho činidla pre každú oblasť; m) musí byť nainštalovaný pneumatický, hydraulický a elektrický riadiaci systém, aby sa minimalizovala možnosť zlyhania v prípade ohňa alebo explózie; n) systém hasenia musí byť skontrolovaný najmenej raz za 12 mesiacov. Táto kontrola musí zahŕňať nasledovné: — vonkajšiu prehliadku celého systému, — kontrolu správnej funkcie elektrického systému po zlomení plomby, — kontrolu tlaku v nádržiach. Prípustný pokles tlaku nesmie presiahnuť 10 % v každej nádrži. Počas druhej kontroly musí byť taktiež preverené množstvo hasiaceho činidla v nádržiach. Pokles množstva nesmie presiahnuť 5 % v každom hasiacom prístroji; o) osvedčenia o kontrole, podpísané kontrolórmi, musia byť uchovávané na palube; p) ak je plavidlo vybavené jedným alebo viacerými hasiacimi systémami, používajúcimi halon 1301, ktoré majú byť kontrolované, musí byť v osvedčení (pod bodom 18) vydanom pre loď, uvedené nasledovné: „… (počet) trvale pripevnených hasiacich systémov používajúcich halon 1301. Požadované osvedčenia musia byť uchovávané na palube.“