5.

Osobitné podmienky pre sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru a) Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru všetkých lokálnych ohrievačov priestoru s výnimkou komerčných lokálnych ohrievačov priestoru sa vymedzuje ako: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru komerčných lokálnych ohrievačov priestoru sa vymedzuje ako: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) kde: — ηS,on je sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime vyjadrená v % a vypočítaná podľa bodu 5 písm. b), — F(1) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok elektrických akumulačných lokálnych ohrievačov priestoru k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti akumulácie tepla a tepelného výkonu a negatívny príspevok komerčných lokálnych ohrievačov priestoru k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti tepelného výkonu, vyjadrený v %, — F(2) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty sa vzájomne vylučujú, ani sa nedajú sčítať, a vyjadruje sa v %, — F(3) je korekčný faktor zohľadňujúci kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty sa dajú sčítať, a vyjadruje sa v %, — F(4) je korekčný faktor zohľadňujúci negatívny príspevok vlastnej spotreby elektrickej energie k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru, vyjadrený v %, — F(5) je korekčný faktor zohľadňujúci negatívny príspevok stálej spotreby energie zapaľovacieho horáka k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru, vyjadrený v %. b) Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime sa vypočíta takto: pre všetky lokálne ohrievače priestoru s výnimkou elektrických lokálnych ohrievačov priestoru a komerčných lokálnych ohrievačov priestoru: ηS,on = ηth,nom kde: — ηth,nom je užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone, založená na NCV. Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru: kde: — CC je \„koeficient prepočtu“ elektrickej energie na primárnu energiu, — ηth,on pre elektrické lokálne ohrievače priestoru je 100 %. Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru: ηS,on = ηS,th · ηS,RF kde: — ηS,th je vážená tepelná účinnosť vyjadrená v %, — ηS,RF je emisná účinnosť vyjadrená v %. Pre žiarivé lokálne ohrievače priestoru je hodnota ηS,th 85,6 %. Pre rúrové ohrievače priestoru platí: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv kde: — ηth,nom je užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone vyjadrená v % založená na GCV, — ηth,min je užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone vyjadrená v % založená na GCV, — Fenv sú straty na plášti zdroja tepla vyjadrené v %. Ak výrobca alebo dodávateľ zdroja tepla pre rúrový lokálny ohrievač priestoru stanovil, že sa zdroj tepla má inštalovať v priestore v interiéri, ktorý sa má vyhrievať, straty plášťa sú 0 (nula). Ak výrobca alebo dodávateľ zdroja tepla pre rúrový lokálny ohrievač priestoru stanovil, že zdroj tepla sa má inštalovať mimo priestoru, ktorý sa má vyhrievať, súčiniteľ strát plášťa závisí od tepelnej priepustnosti plášťa zdroja tepla podľa tabuľky 4.



Tabuľka 4 Súčiniteľ strát plášťa zdroja tepla Tepelná priepustnosť plášťa (U) U ≤ 0,5 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % U > 2,0 6,0 % Emisná účinnosť komerčných lokálnych ohrievačov priestoru sa vypočíta takto: kde: — RFS je súčiniteľ sálania komerčného lokálneho ohrievača priestoru vyjadrený v %. Pre všetky komerčné lokálne ohrievače priestoru okrem rúrových systémov platí: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin kde: — RFnom , je súčiniteľ sálania pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %, — RFmin , je súčiniteľ sálania pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %. Pre rúrové systémy platí: kde: — RFnom,i , je súčiniteľ sálania za rúrový segment pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %, — RFmin,i , je súčiniteľ sálania za rúrový segment pri menovitom tepelnom výkone vyjadrený v %, — Pheater,i , je tepelný výkon za rúrový segment vyjadrený v kW, na základe GCV, — Psystem , je tepelný výkon celkového rúrového systému vyjadrený v kW, na základe GCV. Uvedená rovnica platí iba v prípade, že konštrukcia horáka, rúr a odrazových plôch rúrového segmentu použitého v rúrovom systéme je rovnaká ako v prípade samostatného rúrového lokálneho ohrievača priestoru a nastavenia, ktoré určujú výkon rúrového segmentu, sú rovnaké ako v prípade samostatného rúrového lokálneho ohrievača priestoru. c) Korekčný faktor F(1) zohľadňuje kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov ovládania dodávaného tepla a tepelného výkonu, a ak sa teplo rozvádza prirodzenou alebo ventilátorovou konvekciou v prípade elektrických akumulačných lokálnych ohrievačov priestoru, a negatívny príspevok komerčných lokálnych ohrievačov priestoru súvisiaci so schopnosťou výrobku regulovať svoj tepelný výkon. Pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor tepelného výkonu F(1) vypočíta takto: V prípade, že výrobok je vybavený jednou z (vzájomne sa vylučujúcich) možností uvedených v tabuľke 5, korekčný faktor F(1) sa zvýši o zodpovedajúcu hodnotu pre danú možnosť.



Tabuľka 5 Korekčný faktor F(1) pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru Vybavenie výrobku (uplatňuje sa iba jedna možnosť): F(1) sa zvýši o Manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom 0,0 % Manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty 2,0 % Elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty alebo ovládané dodávateľom energie 3,5 % V prípade, že tepelný výkon elektrického akumulačného lokálneho ohrievača priestoru podporuje ventilátor, faktor F(1) sa zvýši o ďalších 1,5 %. Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor tepelného výkonu vypočíta takto:



Tabuľka 6 Korekčný faktor F(1) pre komerčné lokálne ohrievače priestoru Druh ovládania tepelného výkonu výrobku: F(1) sa vypočíta takto: jednoúrovňový F(1) = 5 % dvojúrovňový modulačný Minimálna hodnota korekčného faktora F(1) pre dvojúrovňové komerčné lokálne ohrievače priestoru je 2,5 % a pre modulačné komerčné lokálne ohrievače priestoru 5 %. V prípade lokálnych ohrievačov priestoru iných ako elektrické akumulačné ohrievače alebo komerčné lokálne ohrievače priestoru má korekčný faktor F(1) hodnotu 0 (nula). d) Korekčný faktor F(2) zohľadňuje kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty sa vzájomne vylučujú, ani sa nedajú sčítať, a vypočíta sa takto: Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor F(2) rovná jednému z faktorov uvedených v tabuľke 7, v závislosti od vlastnosti ovládania. Je možné vybrať iba jednu hodnotu.



Tabuľka 7 Korekčný faktor F(2) Vybavenie výrobku (uplatňuje sa iba jedna možnosť): F(2) Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá Prenosné Upevnené Akumulačné Podlahové Sálavé Jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania teploty 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % S ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % S elektronickým ovládaním izbovej teploty 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % S elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % S elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % Korekčný faktorF(2) sa neuplatňuje pri komerčných lokálnych ohrievačoch priestoru. e) Korekčný faktor F(3) zohľadňuje kladný príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v dôsledku upravených príspevkov pre možnosti ovládania izbovej tepelnej pohody, ktorých hodnoty možno sčítať, a vypočíta sa takto: Pre všetky lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor F(3) rovná súčtu hodnôt uvedených v tabuľke 8, v závislosti od vlastnosti ovládania.



Tabuľka 8 Korekčný faktor F(3) Vybavenie výrobku (môžu sa uplatniť viaceré možnosti): F(3) Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá Prenosné Upevnené Akumulačné Podlahové Sálavé Ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % S možnosťou diaľkového ovládania 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % S prispôsobivým ovládaním spustenia 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % S obmedzením času prevádzky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % So snímačom čiernej žiarovky 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % f) Korekčný faktor F(4) za vlastnú spotrebu elektrickej energie sa vypočíta takto: Tento korekčný faktor zohľadňuje vlastnú spotrebu elektrickej energie počas prevádzky v aktívnom režime a v pohotovostnom režime. Pre elektrické lokálne ohrievače priestoru sa korekcia vypočíta takto: Korekčný faktor F(4) za vlastnú spotrebu elektrickej energie sa vypočíta takto: kde: — elsb je spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime vyjadrená v kW, — Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW, — α je faktor, ktorý zohľadňuje, či je výrobok v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1275/2008 ( 2 ): — — Ak výrobok spĺňa limitné hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1275/2008, štandardná hodnota α je 0 (nula); — Ak výrobok nespĺňa limitné hodnoty stanovené v nariadení (ES) č. 1275/2008, štandardná hodnota α je 1,3. Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá sa korekcia za vlastnú spotrebu elektrickej energie vypočíta takto: kde: — elmax je spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone vyjadrená v kW, — elmin je spotreba elektrickej energie pri minimálnom tepelnom výkone vyjadrená v kW. V prípade, že výrobok nedodáva minimálny tepelný výkon, použije sa hodnota spotreby elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone, — elsb je spotreba elektrickej energie výrobku počas prevádzky v pohotovostnom režime vyjadrená v kW, — Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW. Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru sa korekčný faktor za vlastnú spotrebu elektrickej energie vypočíta takto: g) Korekčný faktor F(5) týkajúci sa stálej spotreby energie zapaľovacieho horáka sa vypočíta takto: Tento korekčný faktor zohľadňuje požiadavku na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka. Pre lokálne ohrievače priestoru využívajúce plynné alebo kvapalné palivá sa vypočíta takto: kde: — Ppilot je spotreba energie zapaľovacieho horáka vyjadrená v kW, — Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW. Pre komerčné lokálne ohrievače priestoru sa tento korekčný faktor vypočíta takto: V prípade, že výrobok nemá stály zapaľovací horák (plameň), hodnota Ppilot je 0 (nula). kde: — Ppilot je spotreba energie zapaľovacieho horáka vyjadrená v kW, — Pnom je menovitý tepelný výkon výrobku vyjadrený v kW.