MT Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 172/1

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni ta' Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2012 tas-6 ta’ Marzu 2012 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-kundizzjonaturi tal-arja u l-fannijiet għall-użu personali

u ta'

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 626/2011 tal-4 ta’ Mejju 2011 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-kundizzjonaturi tal-arja

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2012/C 172/01

(Pubblikazzjoni ta' titoli u referenzi ta' metodi tranżizzjonali ta' kejl għall-implimentazzjoni (1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 206/2012, u b'mod partikolari, l-Anness II tiegħu, u għall-implimentazzjoni tar-Regolament delegat UE Nru 626/2011, u b'mod partikolari, l-Anness VII tiegħu)

Parametru mkejjel Organizzazzjoni Referenza Titolu Proporzjon tal-effiċjenza enerġetika (Energy Efficiency Ratio -EER), Koeffiċjent tal-Prestazzjoni (Coefficient of Performance - COP) CEN EN 14511:2007 Kundizzjonaturi tal-arja, pakketti għat-tkessiħ tal-likwidi u pompi tas-sħana b'kompressuri mħaddmin bl-elettriku għat-tisħin u t-tkessiħ tal-ispazji Proporzjon tal-effiċjenza enerġetika (EER) CEN EN 15218:2006 Kundizzjonaturi tal-arja, pakketti għat-tkessiħ tal-likwidi b'kondensur imkessaħ bl-evaporazzjoni b'kompressuri mħaddmin bl-elettriku għat-tkessiħ tal-ispazji Metodji ta' testjar għall-SEER u l-SCOP CEN PrEN 14825:2011, il-kapitoli 8 u 9 Kundizzjonaturi tal-arja, pakketti għat-tkessiħ tal-likwidi u pompi tas-sħana, b'kompressuri elettriċi, għat-tisħin jew tkessiħ tal-ispazji – Ittestjar u klassifikazzjoni f'kundizzjonijiet ta' tagħbija parzjali u kkalkular tal-prestazzjoni staġonali Konsum tal-elettriku fuq standby CEN EN 62301:2005 Tagħmir Elettriku tad-Dar: Kejl tal-qawwa fuq standby Livell tal-qawwa akustika CEN EN 12102:2008 Kundizzjonaturi tal-arja, pakketti għat-tkessiħ tal-likwidi, pompi tas-sħana u deumidifikaturi b'kompressuri elettriċi għat-tisħin u t-tkessiħ tal-ispazji - Kejl ta' storbju fl-arja - Determinazzjoni tal-qawwa akustika Effiċjenza enerġetika IEC IEC 60879: 1986 (corr. 1992) Prestazzjoni u kostruzzjoni ta' fannijiet ta' ċirkolazzjoni u r-regolaturi Livell tal-qawwa akustika EN EN 60704-2-7:1997 Tagħmir domestiku u tagħmir ieħor simili tal-elettriku – Kodiċi tat-test għad-determinazzjoni tal-istorbju akustiku fl-ajru – Parti 2: Rekwiżiti partikolari għall-fannijiet.

Il-metodi tal-ikkalkular għall-kundizzjonaturi tal-arja (≤ 12k W) u l-fannijiet għall-użu personali

WERREJ

Taqsima 1 - il-Kundizzjonaturi tal-Arja

1. Definizzjonijiet

2. Tabelli

3. Kundizzjonaturi tal-arja, għajr dawk b’kanal singolu u b’kanal doppju

3.1. SEER

3.1.1. Għall-unitajiet ta' kapaċità fissa

3.1.2. Għal unitajiet tal-kapaċità fi stadji

3.1.3. Għal unitajiet ta' kapaċità varjabbli

3.2. SCOP

3.2.1. Għall-unitajiet ta' kapaċità fissa

3.2.2. Għal unitajiet ta' kapaċità fi stadji

3.2.3. Għal unitajiet ta' kapaċità varjabbli

3.3. Determinazzjoni tal-P TO , P SB , P OFF u PCK

3.3.1. Determinazzjoni tal-P TO

3.3.2. Determinazzjoni tal-P SB

3.3.3. Determinazzjoni tal-P OFF

3.3.4. Determinazzjoni tal-P CK

4. Kanali singoli u kanali doppji

4.1. EER

4.2. COP

4.3. Konsum staġonali tal-elettriku

Taqsima 2 – Fannijiet għall-użu personali

1. Definizzjonijiet

2. Tabelli

3. Valur tas-servizz u konsum annwali tal-elettriku

3.1. Valur tas-servizz

3.2. Konsum staġonali tal-elettriku

Taqsima 3 aspetti generali

Rapport tat-test

TAQSIMA 1 – IL-KUNDIZZJONATURI TAL-ARJA

1. Definizzjonijiet

Definizzjonijiet relatati mal-kundizzjonaturi tal-arja:

(1) ‧Kundizzjonatur tal-arja‧ tfisser apparat li kapaċi jkessaħ jew isaħħan, jew it-tnejn, l-arja ta' ġewwa, billi juża ċiklu ta' kompressjoni tal-fwar xprunat minn kompressur elettriku wieħed jew aktar, inklużi kundizzjonaturi tal-arja li jipprovdu funzjonalitajiet addizzjonali bħad-deumidifikazzjoni, il-purifikazzjoni tal-arja, il-ventilazzjoni jew it-tisħin supplimentari tal-arja permezz ta' tisħin bir-reżistenza elettrika, kif ukoll apparat li jista' juża l-ilma (jew ilma kkondensat li jiġi ffurmat fuq in-naħa tal-evaporatur jew ilma miżjud esternament) għall-evaporazzjoni fuq il-kondensur, bil-kundizzjoni li l-apparat jista' wkoll jaħdem mingħajr l-użu ta' ilma addizzjonali, billi juża biss l-arja;

(2) ‧Kundizzjonatur tal-arja b'kanal doppju‧ tfisser 'kundizzjonatur tal-arja' li fih, waqt it-tkessiħ jew it-tisħin, l-arja li tiddaħħal fil-kondensur (jew l-evaporatur) hija introdotta mill-ambjent ta' barra lill-unità permezz ta' kanal u tintrema lejn l-ambjent ta' barra minn kanal ieħor, u li jitqiegħed għalkollox fl-ispazju li jrid jiġi kkundizzjonat, qrib ta' ħajt;

(3) ‧Kundizzjonatur tal-arja b'kanal singolu‧ tfisser 'kundizzjonatur tal-arja' li fih, waqt it-tkessiħ jew .it-tisħin, il-kondensur (jew l-evaporatur) tiddaħħallu l-arja mill-ispazju li għandu l-unità fih u tintrema 'l barra minn dan l-istess spazju;

(4) ‧Kundizzjonatur tal-arja riversibbli‧ tfisser kundizzjonatur tal-arja li kapaċi ikessaħ kif ukoll isaħħan;

(5) ‧Kundizzjonijiet nominali standard‧ tfisser il-kombinazzjoni tat-temperaturi ta' ġewwa (Tin) u ta' barra (Tj) li jiddeskrivu l-kundizzjonijiet operattivi meta jiġu stabbiliti l-kapaċità nominali, il-livell tal-qawwa akustika, ir-rata nominali tal-fluss tal-arja, il-proporzjon nominali tal-effiċjenza enerġetika (EERrated), u/jew il-koeffiċjent nominali tal-prestazzjoni (COPrated), kif deskritt fit-tabella 4;

(6) ‧Kapaċità nominali‧ (Prated ) tfisser il-kapaċità tat-tkessiħ jew tat-tisħin taċ-ċiklu tal-kompressjoni tal-fwar tal-unità b'kundizzjonijiet nominali standard;

(7) ‧Temperatura ta' ġewwa‧ (Tin) tfisser it-temperatura tal-arja ta' ġewwa b'termometru niexef [°C] (bl-umdità relattiva indikata mit-temperatura korrispondenti b'termometru umdu);

(8) ‧Temperatura ta' barra‧ (Tj) tfisser it-temperatura tal-arja ta' barra b'termometru niexef [°C] (bl-umdità relattiva indikata mit-temperatura korrispondenti b'termometru umdu);

(9) ‧Proporzjon nominali tal-effiċjenza enerġetika‧ (EER rated ) tfisser il-kapaċità ddikjarata għat-tkessiħ [kW] diviża bil-Qawwa nominali introdotta għat-tkessiħ [kW] ta' unità meta tkun qed tipprovdi t-tkessiħ f'kundizzjonijiet nominali standard;

(10) ‧Koeffiċjent nominali tal-prestazzjoni‧ (COP rated ) tfisser il-kapaċità ddikjarata għat-tisħin [kW] diviża bil-Qawwa nominali introdotta għat-tisħin [kW] ta' unità meta tkun qed tipprovdi t-tisħin f'kundizzjonijiet nominali standard;

(11) ‧Potenzjal għat-tisħin globali‧ (GWP) tfisser il-kejl ta' kemm 1 kg tar-refriġerant użat fiċ-ċiklu tal-kompressjoni tal-fwar huwa stmat li jikkontribwixxi għat-tisħin globali, espress f'ekwivalenti ta' kg ta' CO2 fuq medda ta' żmien ta' 100 sena. Il-valuri GWP ikkunsidrati se jkunu dawk stipulati fil-parti 2 tal-Anness 1 għar-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Għal refriġeranti fluworinati, il-valuri GWP għandhom ikunu dawk ippubblikati fit-tielet rapport ta' valutazzjoni (TAR) adottat mill-Bord Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima (2001 IPCC, Valuri GWP għal perjodu ta' mitt sena) (3). Għall-gassijiet mhux fluworinati, il-valuri GWP huma dawk ippubblikati fl-Ewwel Valutazzjoni tal-IPPC fuq perjodu ta' 100 sena (4). Il-valuri GWP għal taħlita ta' refriġeranti għandhom ikunu bbażati fuq il-formula stipulata fl-Anness I għar-Regolament Nru 842/2006. Għar-refriġeranti mhux inklużi fir-referenzi hawn fuq, għandu jintuża bħala referenza r-rapport għall-2010 tal-IPCC/UNEP dwar ir-Refriġerazzjoni, l-Ikkundizzjonar tal-Arja u l-Pompi tas-Sħana, maħruġ fi Frar 2011, jew verżjoni aktar ġdida.

(12) ‧Modalità mitfija‧ tfisser kundizzjoni li fiha l-kundizzjonatur tal-arja jkun imqabbad mal-provvista tal-elettriku (il-mejn) imma ma jkun qed jipprovdi l-ebda funzjoni. Huma wkoll meqjusa bħala modalità mitfija dawk il-kundizzjonijiet li jipprovdu biss indikazzjoni ta' kundizzjoni ta' modalità mitfija, kif ukoll kundizzjonijiet maħsuba biex jiżguraw kompatibilità elettromanjetika skont id-Direttiva 2004/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(13) ‧Modalità standby‧ tfisser kundizzjoni li fiha l-apparat (kundizzjonatur tal-arja) jkun imqabbad mal-provvista tal-elettriku (il-mejn), jiddependi fuq l-enerġija introdotta mill-mejn biex jaħdem kif suppost u jipprovdi biss il-funzjonijiet li ġejjin, li jistgħu jippersistu għal żmien indefinit: funzjoni ta’ riattivazzjoni, inkella funzjoni ta’ riattivazzjoni u sempliċement indikazzjoni li din il-funzjoni reġgħet ġiet attivata, u/jew turija ta' informazzjoni jew qagħda;

(14) ‧Funzjoni ta’ riattivazzjoni‧ tfisser funzjoni li tiffaċilita l-attivazzjoni ta’ modalitajiet oħra, inkluża l-modalità attiva, permezz ta’ swiċċ mill-bogħod, inklużi l-kontroll mill-bogħod, senser intern, tajmer għall-kundizzjoni li tipprovdi funzjonijiet addizzjonali, inkluża l-funzjoni ewlenija;

(15) ‧Turija ta’ informazzjoni jew qagħda‧ tfisser funzjoni kontinwa li tipprovdi informazzjoni jew inkella li tindika l-qagħda tat-tagħmir fuq unità tal-wiri, inklużi arloġġi;

(16) ‧Livell tal-qawwa akustika‧ tfisser il-livell tal-qawwa akustika ippeżat bil-valur A [dB(A)] ġewwa u/jew barra mkejjel f'kundizzjonijiet nominali standard għat-tkessiħ (jew għat-tisħin, jekk il-prodott m'għandux funzjoni ta' tkessiħ);

(17) “Kundizzjonijiet tad-disinn ta' referenza” tfisser il-kombinazzjoni ta' rekwiżiti għat-temperatura ta' disinn ta' referenza, it-temperatura bivalenti massima u t-temperatura limitu massima tat-tħaddim kif deskritt fit-Tabella 5

(18) “Temperatura tad-disinn ta' referenza” tfisser it-temperatura ta' barra [°C] jew għat-tkessiħ (Tdesignc) jew għat-tisħin (Tdesignh) kif deskritt fit-Tabella 3, li fiha l-proporzjon tat-tagħbija parzjali jkun ugwali għal 1, u li tvarja skont l-istaġun deżinjat tat-tkessiħ jew tat-tisħin; Ara wkoll l-ispjegazzjoni tal-kunċett pprovduta fl-Anness A;

(19) ‧Proporzjon tat-tagħbija parzjali‧ (pl(Tj)) tfisser it-temperatura ta' barra nieqes 16°C, diviża bit-temperatura ta' disinn ta' referenza nieqes 16°C, għat-tkessiħ jew għat-tisħin;

(20) ‧Staġun‧ tfisser wieħed minn erba' settijiet ta' kundizzjonijiet ambjentali (disponibbli għal erba' staġuni: staġun wieħed tat-tkessiħ, tliet staġuni tat-tisħin: medju / aktar kiesaħ / aktar sħun) li jiddeskrivu għal kull medda ta' temperatura l-kombinazzjoni ta' temperaturi ta' barra u l-għadd ta' sigħat li fihom jokkorru dawn it-temperaturi kull staġun u li għalihom l-unità titqies adattata;

(21) ‧Medda ta' temperatura‧ (b'indiċi j) tfisser kumbinazzjoni ta' temperatura ta' barra (Tj) u sigħat tal-medda ta' temperatura (hj), kif deskritt fit- tabella 7;

(22) ‧Sigħat tal-medda ta' temperatura‧ tfisser is-sigħat kull staġun (hj) li fihom tokkorri t-temperatura ta' barra għal kull medda ta' temperatura, kif deskritt fit-tabella 7;

(23) ‧Proporzjon staġonali tal-effiċjenza enerġetika‧ (SEER) huwa l-proporzjon kumplessiv tal-effiċjenza enerġetika tal-unità, rappreżentattiv tal-istaġun sħiħ tat-tkessiħ, ikkalkulat bħala d-Domanda annwali ta' referenza tat-tkessiħ diviża bil-Konsum tal-elettriku annwali għat-tkessiħ;

(24) ‧Domanda annwali ta' referenza tat-tkessiħ‧ (QC ) tfisser id-domanda ta' referenza tat-tkessiħ [kWh/a] li għandha tintuża bħala bażi għall-ikkalkular tas-SEER u kkalkulata bħala l-prodott tat-tagħbija tad-disinn għat-tkessiħ (Pdesignc) u s-sigħat ekwivalenti f'modalità attiva għat-tkessiħ (HCE );

(25) ‧Sigħat ekwivalenti f'modalità attiva għat-tkessiħ‧ (HCE ) tfisser l-għadd annwali assunt ta' sigħat [hrs/a] li l-unità trid tipprovdi lit-tagħbija tad-disinn għat-tkessiħ (Pdesignc) sabiex tissodisfa d-Domanda annwali ta' referenza tat-tkessiħ, kif deskritt fit-tabella 8;

(26) “Konsum annwali tal-elettriku għat-tkessiħ” (QCE ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kWh/a] meħtieġ biex tintlaħaq id-Domanda annwali ta' referenza tat-tkessiħ u li tiġi kkalkulata bid-Domanda annwali ta' referenza tat-tkessiħ diviża bil-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika fil-modalità attiva (SEERon) u l-konsum tal-elettriku tal-unità għall-modalitajiet termostat mitfi, standby, mitfi u ħiter tal-kisi tal-krank waqt l-istaġun tat-tkessiħ;

(27) “Proporzjon staġonali tal-effiċjenza enerġetika fil-modalità attiva” (SEERon) tfisser il-proporzjon medju tal-effiċjenza enerġetika tal-unità f'modalità attiva għall-funzjoni tat-tkessiħ, stabbilit mit-tagħbija parzjali u l-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika għall-medda ta' temperatura (EERbin(Tj)) u ppeżat bis-sigħat tal-medda li tulhom isseħħ il-kundizzjoni ta' din il-medda;

(28) ‧Tagħbija parzjali‧ tfisser it-tagħbija tat-tkessiħ (Pc(Tj)) jew it-tagħbija tat-tisħin (Ph(Tj)) [kW] f'temperatura ta' barra speċifika Tj, ikkalkulata bħala t-tagħbija tad-disinn mmultiplikata bil-proporzjon tat-tagħbija parzjali;

(29) ‧Proporzjon tal-effiċjenza enerġetika speċifiku għal medda ta' temperatura‧ (EERbin(Tj)) tfisser il-propozjon tal-prestazzjoni speċifiku għal kull medda ta' temperatura j b'temperatura ta' barra Tj fi staġun, derivat mit-tagħbija parzjali, il-kapaċità ddikjarata u l-proporzjon iddikjarat tal-prestazzjoni (EERd(Tj)) għal meded (j) speċifiċi u kkalkulat għal meded oħra permezz ta' inter/estrapolazzjoni, ikkoreġġut bil-koeffiċjent tad-degradazzjoni fejn meħtieġ;

(30) ‧Koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni‧ (SCOP) huwa l-koeffiċjent kumplessiv tal-prestazzjoni tal-unità, rappreżentattiv għall-istaġun sħiħ tat-tisħin deżinjat (il-valur tal-SCOP jappartjeni għal staġun tat-tisħin deżinjat), ikkalkulat bħala d-Domanda annwali ta' referenza tat-tisħin diviża bil-Konsum tal-elettriku annwali għat-tisħin;

(31) ‧Domanda annwali ta' referenza tat-tisħin‧ (QH ) tfisser id-domanda ta' referenza tat-tisħin [kWh/a], li tappartjeni għal staġun tat-tisħin deżinjat, li għandha tintuża bħala bażi għall-ikkalkular tal-iSCOP u kkalkulata bħala l-prodott tat-tagħbija tad-disinn għat-tisħin (Pdesignh) u s-sigħat ekwivalenti f'modalità attiva għat-tisħin staġonali (HHE );

(32) ‧Sigħat ekwivalenti f'modalità attiva għat-tisħin‧ (HHE ) tfisser l-għadd annwali ta' sigħat assunt [hrs/a] li fihom l-unità trid tipprovdi t-tagħbija tad-disinn għat-tisħin (Pdesignh) sabiex tissodisfa d-Domanda annwali ta' referenza tat-tisħin, kif deskritt fit-tabella 8;

(33) ‧Konsum annwali tal-elettriku għat-tisħin‧ (QHE ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kWh/a] meħtieġ biex jissodisfa d-Domanda ta' referenza annwali tat-tisħin indikata u li jappartjeni għal staġun tat-tisħin deżinjat; u jiġi kkalkulat bħala d-Domanda annwali ta' referenza tat-tisħin diviża bil-koeffiċjent tal-prestazzjoni fil-modalità attiva (SCOPon) u l-konsum tal-elettriku tal-unità għall-modalitajiet termostat mitfi, standby, mitfi u ħiter tal-kisi tal-krank waqt l-istaġun tat-tisħin;

(34) ‧Koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni fil-modalità attiva‧ (SCOPon) tfisser il-koeffiċjent medju tal-prestazzjoni tal-unità f'modalità attiva għall-istaġun tat-tisħin deżinjat, magħmul mit-tagħbija parzjali, il-kapaċità tat-tisħin elettriku ta' emerġenza (fejn meħtieġ), u l-koeffiċjenti tal-prestazzjoni speċifiċi għall-medda ta' temperatura (COPbin(Tj) u ppeżat bis-sigħat tal-medda li tulhom isseħħ il-kundizzjoni tal-medda;

(35) “Kapaċità tat-tisħin elettriku ta' emerġenza” (elbu(Tj)) hija l-kapaċità ta' tisħin [kW] ta' ħiter elettriku ta' emerġenza reali jew assunt b'COP ta' 1 li jissupplimenta l-kapaċità ddikjarata għat-tisħin (Pdh(Tj)) sabiex tintlaħaq it-tagħbija parzjali għat-tisħin (Ph(Tj)) f'każ li Pdh(Tj) hija inqas minn Ph(Tj), għat-temperatura ta' barra (Tj);

(36) “Koeffiċjent tal-prestazzjoni speċifiku għall-medda ta' temperatura” (COPbin(Tj)) tfisser il-koeffiċjent tal-prestazzjoni speċifiku għal kull medda ta' temperatura j b'temperatura ta' barra Tj fi staġun, derivat mit-tagħbija parzjali, il-kapaċità ddikjarata u l-koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni (COPd(Tj)) għal meded (j) speċifikati u kkalkulat għal meded oħra permezz ta' inter/estrapolazzjoni, ikkoreġġut bil-koeffiċjent tad-degradazzjoni fejn meħtieġ;

(37) ‧Kapaċità ddikjarata‧ [kW] tfisser il-kapaċità taċ-ċiklu tal-kompressjoni tal-fwar tal-unità għat-tkessiħ (Pdc(Tj)) jew għat-tisħin (Pdh(Tj)), li tappartjeni għal temperatura ta' barra Tj u temperatura ta' ġewwa (Tin), kif iddikjarat mill-manifattur;

(38) ‧Kontroll tal-kapaċità‧ tfisser l-abilità tal-unità li tbiddel il-kapaċità tagħha billi tbiddel ir-rata tal-fluss volumetriku. L-unitajiet għandhom jiġu indikati bħala ‧fissi‧ jekk l-unità ma tistax tbiddel ir-rata tal-fluss volumetriku tagħha, ‧fi stadji‧ jekk ir-rata tal-fluss volumetriku tinbidel jew tvarja f'sensiela ta' mhux aktar minn żewġ stadji, jew 'varjabbli' jekk ir-rata tal-fluss volumetriku tinbidel jew tvarja f'sensiela ta' tliet stadji jew aktar;

(39) ‧Funzjoni‧ tfisser l-indikazzjoni ta' jekk unità għandhiex il-kapaċità ta' tkessiħ tal-arja ta' ġewwa, tisħin tal-arja ta' ġewwa jew it-tnejn;

(40) ‧Tagħbija tad-disinn‧ tfisser it-tagħbija tat-tkessiħ iddikjarata (Pdesignc) u/jew it-tagħbija tat-tisħin iddikjarata (Pdesignh) [kW] fit-temperatura ta' disinn ta' referenza, fejn a. għall-modalità tat-tkessiħ, Pdesignc hija ugwali għall-kapaċità ddikjarata għat-tkessiħ għal Tj ugwali għal Tdesignc; b. għall-modalità tat-tisħin, Pdesignh hija ugwali għat-tagħbija parzjali għal Tj ugwali għal Tdesignh;

(41) “Proporzjon iddikjarat tal-effiċjenza enerġetika” (EERd(Tj)) tfisser il-proporzjon tal-effiċjenza enerġetika għal għadd limitat ta' meded ta' temperatura (j) speċifikati b'temperatura ta' barra (Tj), kif iddikjarat mill-manifattur;

(42) “Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni” (COPd(Tj)) tfisser il-koeffiċjent tal-prestazzjoni għal għadd limitat ta' meded ta' temperatura (j) speċifikati b'temperatura ta' barra (Tj), kif iddikjarat mill-manifattur;

(43) ‧Temperatura bivalenti‧ (Tbiv) tfisser it-temperatura ta' barra (Tj) [°C] iddikjarata mill-manifattur għat-tisħin, li fiha, il-kapaċità ddikjarata hija ugwali għat-tagħbija parzjali u li taħtha l-kapaċità ddikjarata trid tkun supplimentata minn kapaċità ta' ħiter tal-elettriku ta' emerġenza sabiex tintlaħaq it-tagħbija parzjali għat-tisħin;

(44) ‧Temperatura limitu tat-tħaddim‧ (Tol) tfisser it-temperatura ta' barra [°C] ddikjarata mill-manifattur għat-tisħin, li taħtha l-kundizzjonatur tal-arja ma jkun jista' jwassal ebda kapaċità tat-tisħin. Taħt din it-temperatura, il-kapaċità ddikjarata hija ugwali għal żero;

(45) ‧Kapaċità tal-intervall ċikliku‧ [kW] hija l-medja (ppeżata bil-ħin) tal-kapaċità ddikjarata tul l-intervall tat-test ċikliku għat-tkessiħ (Pcycc) jew għat-tisħin (Pcych);

(46) ‧Effiċjenza tal-intervall ċikliku għat-tkessiħ‧ (EERcyc) huwa l-proporzjon medju tal-effiċjenza enerġetika tul l-intervall tat-test ċikliku (il-kompressur jinxtgħel u jintefa), ikkalkulat bħala l-kapaċità integrata tat-tkessiħ fuq l-intervall [kWh] diviża bil-qawwa tal-elettriku integrata introdotta fuq dak l-istess intervall [kWh];

(47) ‧Effiċjenza tal-intervall ċikliku għat-tisħin‧ (COPcyc) hija l-koeffiċjent medju tal-prestazzjoni fuq l-intervall tat-test ċikliku (il-kompressur jinxtgħel u jintefa), ikkalkulat bħala l-kapaċità integrata tat-tisħin fuq l-intervall [kWh] diviża bil-qawwa tal-elettriku integrata introdotta fuq dak l-istess intervall [kWh];

(48) ‧Koeffiċjent tad-degradazzjoni‧ huwa l-kejl tal-effiċjenza mitlufa miħabba ċ-ċikli (il-kompressur jinxtgħel/jintefa fil-modalità attiva) stabbilit għat-tkessiħ (Cdc), it-tisħin (Cdh) jew magħżul bħala valur assenjat ta' 0.25;

(49) ‧Modalità attiva‧ tfisser il-modalità li tikkorispondi għas-sigħat b'tagħbija ta' tkessiħ jew tisħin tal-bini u li biha tiġi attivata l-funzjoni tat-tkessiħ u t-tisħin tal-unità. Din il-kundizzjoni tista' tinvolvi ċikli mixgħula/mitfija tal-unità sabiex tilħaq jew iżżomm temperatura meħtieġa tal-arja ta' ġewwa;

(50) ‧Modalità termostat mitfi‧ tfisser modalità li tikkorrispondi għas-sigħat mingħajr tagħbija ta' tkessiħ jew tisħin fejn il-funzjoni tat-tkessiħ jew tat-tisħin tal-unità tkun mixgħula iżda l-unità ma tkunx operattiva billi m'hemmx tagħbija tat-tkessiħ jew tat-tisħin. Din il-kundizzjoni hija għalhekk relatata mat-temperaturi ta' barra u mhux mat-tagħbijiet ta' ġewwa. Iċ-ċikli mixgħul / mitfi fil-modalità attiva mhumiex meqjusa bħala termostat mitfi;

(51) ‧Modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank attivat‧ tfisser kundizzjoni fejn l-unità tkun attivat apparat tat-tisħin sabiex jiġi evitat li r-refriġerant jgħaddi għal ġol-kompressur sabiex tiġi limitata l-konċentrazzjoni tar-refriġerant fiż-żejt malli jiġi attivat il-kompressur;

(52) ‧Konsum tal-elettriku bil-modalità termostat mitfi‧ (PTO ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta' unità waqt il-modalità termostat mitfi;

(53) ‧Konsum tal-elettriku bil-modalità standby‧ (PSB ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta' unità waqt il-modalità standby;

(54) ‧Konsum tal-elettriku bil-modalità mitfija‧ (P OFF ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta' unità waqt il-modalità mitfija;

(55) ‧Konsum tal-qawwa tal-elettriku bil-modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank attivat‧ (PCK ) tfisser il-konsum tal-elettriku [kW] ta' unità waqt il-modalità tal-ħiter tal-kisi tal-krank attivat;

(56) ‧Sigħat ta' tħaddim bil-modalità termostat mitfi‧ (H TO ) tfisser l-għadd annwali ta' sigħat [hrs/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità termostat mitfi, li l-valur tiegħu jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(57) ‧Sigħat ta' tħaddim bil-modalità standby‧ (HSB ) tfisser l-għadd annwali ta' sigħat [hrs/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità standby, li l-valur tiegħu jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(58) ‧Sigħat ta' tħaddim bil-modalità mitfija‧ (HOFF ) tfisser l-għadd annwali ta' sigħat [hrs/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità mitfija, li l-valur tiegħu jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(59) ‧Sigħat ta' tħaddim bil-modalità ħiter tal-kisi tal-krank‧ (HCK ) tfisser l-għadd annwali ta' sigħat [hrs/a] li l-unità titqies li qiegħda fil-modalità ħiter tal-kisi tal-krank attivat, li l-valur tiegħu jiddependi mill-istaġun u l-funzjoni deżinjati;

(60) ‧Fluss nominali tal-arja‧ tfisser ir-rata tal-fluss tal-arja [m3/h] imkejla mal-iżbokk tal-arja ta' unitajiet ta' barra u/jew ta' ġewwa (jekk applikabbli) ta' kundizzjonaturi tal-arja b'kundizzjonijiet nominali standard għat-tkessiħ (jew għat-tisħin, jekk il-prodott ma jkollux funzjoni ta' tkessiħ);

(61) ‧Qawwa nominali introdotta għat-tkessiħ‧ (PEER ) tfisser il-qawwa tal-elettriku introdotta [kW] ta' unità meta tkun qed tipprovdi t-tkessiħ f'kundizzjonijiet nominali standard;

(62) ‧Qawwa nominali introdotta għat-tisħin‧ (PCOP ) tfisser il-qawwa tal-elettriku introdotta [kW] ta' unità meta tkun qed tipprovdi t-tisħin f'kundizzjonijiet nominali standard;

(63) ‧Konsum tal-elettriku ta' kanali singoli / doppji‧ (QSD u QDD rispettivament ) tfisser il-konsum tal-elettriku ta' kundizzjonaturi tal-arja b'kanal singolu jew doppju għall-modalità tat-tkessiħ u/jew tat-tisħin (liema minnhom tapplika) [kanal singolu f'kWh/60 min, kanal doppju f'kWh/60 min];

(64) ‧Proporzjon tal-kapaċità‧ tfisser il-proporzjon tal-kapaċità totali ddikjarata tat-tkessiħ jew tat-tisħin għall-unitajiet ta' ġewwa operattivi kollha mal-kapaċità totali ddikjarata tat-tkessiħ jew tat-tisħin tal-unità/unitajiet ta' barra bil-kundizzjonijiet nominali standard;

(65) ‧Tolleranza [Tolerance]‧ tfisser id-devjazzjoni permessa għall-kapaċità ddikjarata għat-temperatura ta' barra Tj biex tvarja mit-tagħbija parzjali identifikata għall-istess temperatura ta' barra Tj kif applikata fil-kalkolu ta' unitajiet ta' kapaċità fi stadji jew varjabbli,

2. Tabelli

Tabella 1

Skeda ta' informazzjoni għal kundizzjonaturi tal-arja, għajr dawk b'kanali doppji jew singoli (5)

Informazzjoni biex tidentifika l-mudell(i) korrispondenti għall-informazzjoni:





Funzjoni (indika għal liema funzjoni tapplika l-informazzjoni) Jekk l-informazzjoni tapplika għat-tisħin: Indika l-staġun tat-tisħin li l-informazzjoni tirrelata għalih. L-informazzjoni għandha tirrelata għal staġun tat-tisħin wieħed kull darba. Inkludi mill-inqas l-istaġun tat-tisħin ‧Medju‧. tkessiħ IVA/LE Medju (obbligatorju) IVA/LE tisħin IVA/LE Aktar sħun (jekk deżinjat) IVA/LE Aktar kiesaħ (jekk deżinjat) IVA/LE Element simbolu valur unità Element simbolu valur unità Tagħbija tad-disinn Effiċjenza staġonali tkessiħ Pdesignc x,x kW tkessiħ SEER x,xx — tisħin / Medju Pdesignh x,x kW tisħin / Medju SCOP (A) x,xx — tisħin / Aktar sħun Pdesignh x,x kW tisħin / Aktar sħun SCOP (W) x,xx — tisħin / Iktar kiesaħ Pdesignh x,x kW tisħin / Iktar kiesaħ SCOP (C) x,xx — Kapaċità ddikjarata (6) għat-tkessiħ, b'temperatura ta' ġewwa ta' 27(19)°C u temperatura ta' barra Tj Proporzjon iddikjarat tal-Effiċjenza enerġetika (6) għat-tkessiħ, b'temperatura ta' ġewwa ta' 27(19)°C u temperatura ta' barra Tj Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — Kapaċità ddikjarata (6) għat-tisħin / Staġun medju, b'temperatura ta' ġewwa ta' 20°C u temperatura ta' barra Tj Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni (6) għat-tisħin / Staġun medju, b'temperatura ta' ġewwa ta' 20°C u temperatura ta' barra Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = temperatura bivalenti Pdh x,x kW Tj = temperatura bivalenti COPd x,x — Tj = limitu ta' tħaddim Pdh x,x kW Tj = limitu ta' tħaddim COPd x,x — Kapaċità ddikjarata (6) għat-tisħin / Staġun aktar sħun, b'temperatura ta' ġewwa ta' 20°C u temperatura ta' barra Tj Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni (6) għat-tisħin / Staġun aktar sħun, b'temperatura ta' ġewwa ta' 20°C u temperatura ta' barra Tj Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = temperatura bivalenti Pdh x,x kW Tj = temperatura bivalenti COPd x,x — Tj = limitu ta' tħaddim Pdh x,x kW Tj = limitu ta' tħaddim COPd x,x — Kapaċità ddikjarata (6) għat-tisħin / Staġun aktar kiesaħ, b'temperatura ta' ġewwa ta' 20°C u temperatura ta' barra Tj Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni (6) għat-tisħin / Staġun aktar kiesaħ, b'temperatura ta' ġewwa ta' 20°C u temperatura ta' barra Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = temperatura bivalenti Pdh x,x kW Tj = temperatura bivalenti COPd x,x — Tj = limitu ta' tħaddim Pdh x,x kW Tj = limitu ta' tħaddim COPd x,x — Tj = – 15 °C Pdh x,x kW Tj = – 15 °C COPd x,x — Temperatura bivalenti Temperatura limitu ta' tisħin tisħin / Medju Tbiv x °C tisħin / Medju Tol x °C tisħin / Aktar sħun Tbiv x °C tisħin / Aktar sħun Tol x °C tisħin / Aktar kiesaħ Tbiv x °C tisħin / Aktar kiesaħ Tol x °C Konsum tal-elettriku miċ-ċikli Effiċjenza taċ-ċikli tkessiħ Pcycc x,x kW tkessiħ EERcyc x,x — tisħin Pcych x,x kW tisħin COPcyc x,x — Koeffiċjent ta' degradazzjoni waqt it-tkessiħ** (7) Cdc x,x — Koeffiċjent ta' degradazzjoni waqt it-tisħin (7) Cdh x,x — Qawwa tal-elettriku introdotta f'modalitajiet għajr dik ta' ‧modalità attiva‧ Konsum staġjonali tal-qawwa tal-elettriku modalità mitfija; POFF x,x W tkessiħ QCE x kWh/a modalità standby; PSB x,x W tisħin / Medju QHE/A x kWh/a modalità termostat mitfi; PTO x,x W tisħin / Aktar sħun QHE/W x kWh/a modalità ħiter tal-kisi tal-krank PCK x,x W tisħin / Aktar kiesaħ QHE/C x kWh/a Kontroll tal-kapaċità (indika waħda minn tliet għażliet) Entrati oħra Fissa IVA/LE Livell tal-qawwa akustika (barra/ġewwa) LWA x,x / x,x f’dB(A) fi stadji IVA/LE Potenzjal għat-tisħin globali GWP x kgCO2 eq. varjabbli IVA/LE Rata nominali tal-fluss tal-arja (barra/ġewwa) — x / x m3/h Dettalji ta' kuntatt għal aktar informazzjoni Tal-anqas, ipprovdi l-isem u indirizz tal-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu.





Tabella 2

Skeda ta' informazzjoni għall-kundizzjonaturi tal-arja b'kanal singolu u b'kanal doppju

Informazzjoni biex tidentifika l-mudell(i) korrispondenti għall-informazzjoni [imla kif meħtieġ]:





Deskrizzjoni Simbolu Valur Unità Ħruġ nominali ta’ qawwa għat-tkessiħ Prated għat-tkessiħ [x,x] kW Ħruġ nominali ta’ qawwa għat-tisħin Prated għat-tisħin [x,x] kW Qawwa nominali introdotta għat-tkessiħ PEER [x,x] kW Qawwa nominali introdotta għat-tisħin PCOP [x,x] kW Proporzjon nominali tal-Effiċjenza enerġetika EERrated [x,x] — Koeffiċjent nominali tal-prestazzjoni COPrated [x,x] — Konsum tal-elettriku bil-modalità termostat mitfi PTO [x,x] W Konsum tal-elettriku bil-modalità standby PSB [x,x] W Konsum staġonali tal-elettriku għall-kanali doppji (DD): konsum tal-elettriku fis-siegħa DD: kWh/60 min. għall-kanali singoli (SD): konsum tal-elettriku fis-siegħa Q [x,x] SD: kWh/60 min. Livell tal-qawwa akustika (ġewwa biss) LWA [x] dB(A) Potenzjal ta' tisħin globali ta' refriġerant GWP [x] kgCO2eq. Dettalji ta' kuntatt għal aktar informazzjoni Tal-anqas, ipprovdi l-isem u indirizz tal-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu.





Tabella 3

Lista tal-parametri għall-kalkolu tal-effiċjenza staġonali SEER/SCOP

Deskrizzjoni Simbolu Valur Unità Nota Parametri għal meded ta' temperaturi Indiċi tal-medda ta' temperatura j 0 żewġ ċifri deċimali sinifikanti Temperatura ta' barra f'medda ta' temperatura j Tj 0 °C Tagħbija ta' tkessiħ f'medda ta' temperatura j Pc(Tj) 0,00 kW Tagħbija ta' tisħin f'medda ta' temperatura j Ph(Tj) 0,00 kW Kapaċità ta' tkessiħ f'medda ta' temperatura j Pdc(Tj) 0,00 kW Kapaċità ta' tisħin f'medda ta' temperatura j Pdh(Tj) 0,00 kW Kapaċità ta’ tisħin ta' ħiter ta’ emerġenza f'medda ta' temperatura j elbu(Tj) 0,00 kW KOSTANTI Temperatura ta' barra tad-disinn ta' referenza tkessiħ: Tdesignc tisħin: Tdesignh 0 °C Għall-valuri ara t-tabella 5 Sigħat ekwivalenti għal kull staġun f'modalità attiva tkessiħ: HCE tisħin: HHE 0 h Għall-valuri ara t-tabella 8 Sigħat għal kull staġun f’modalità termostat-mitfi HTO 0 h Għall-valuri ara tabella 8 Sigħat għal kull staġun f’modalità ta’ operazzjoni għal ħiter tal-kisi tal-krank HCK 0 h Għall-valuri ara t-tabella 8 Sigħat għal kull staġun f'modalità standby HSB 0 h Għall-valuri ara t-tabella 8 Sigħat għal kull staġun f’modalità mitfija HOFF 0 h Għall-valuri ara t-tabella 8 Temperatura tal-arja ta’ ġewwa għal modalità ta’ tkessiħ Tin 0 °C Għall-valuri ara t-tabella 6





Tabella 4

Kundizzjonijiet nominali standard (temperaturi f’ C ta' termometru niexef/termometru mxarrab)

Tagħmir Funzjoni Temperatura tal-arja ta’ ġewwa Tin Temperatura tal-arja ta’ barra Tj kundizzjonaturi tal-arja, esklużi dawk b'kanal singolu (inklużi dawk b'kanali doppji) tkessiħ 27 / 19 35 / 24 tisħin 20 / (mass. 15) 7 / 6 kanal singolu tkessiħ 35 / 24 35 / 24 (8) tisħin 20 / 12 20 / 12 (8)





Tabella 5

Kundizzjonijiet tad-disinn ta' referenza (temperaturi f’ C ta' termometru niexef/termometru mxarrab)

Funzjoni/staġun Temperatura tal-arja ta’ ġewwa Tin Temperatura tal-arja ta' barra Tdesignc / Tdesignh Temperatura bivalenti Tbiv Temperatura limitu ta' tħaddim Tol tkessiħ 27°C / wb: 19 Tdesignc = 35 / 24 mhux applikabbli mhux applikabbli tisħin / Medju 20°C Tdesignh = –10 / –11 mass. 2 Mass. –7 tisħin / Aktar sħun / wb: mass. 15 Tdesignh = 2 / 1 mass. 7 mass. 2 tisħin / Aktar kiesaħ Tdesignh = –22 / –23 Mass. –7 mass.–15





Tabella 6

Kundizzjonijiet tat-test tat-tagħbija parzjali

Tkessiħ temperatura tal-arja ta’ ġewwa temperatura tal-arja ta' barra A 27°C / wb: 19 35°C B 30°C C 25°C D 20°C Tisħin Temperatura tal-arja ta' ġewwa (Tin) Temperatura tal-arja ta' barra (Tj), għal staġun deżinjat f'°C Medja Aktar sħuna Aktar kiesħa A 20°C / wb: mass. 15 –7 mhux applikabbli –7 B +2 +2 +2 C +7 +7 +7 D +12 +12 +12 G mhux applikabbli mhux applikabbli –15

Tabella 7

Meded tat-temperatura għal staġun ta' tkessiħ u ta' tisħin (J = indiċi ta' medda ta' temperatura, Tj = temperatura ta' barra, hj = sigħat fis-sena għal kull medda ta' temperatura)

STAĠUN TA’ TKESSIĦ j # Tj °C hj sigħat 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 sigħat totali.: 2 602





STAĠUN TA’ TISĦIN j # Tj °C hj sigħat "Aktar sħun" "Medju" "Aktar kiesaħ" 1 to 8 – 30 to – 23 0 0 0 9 –22 0 0 1 10 –21 0 0 6 11 –20 0 0 13 12 –19 0 0 17 13 –18 0 0 19 14 –17 0 0 26 15 –16 0 0 39 16 –15 0 0 41 17 –14 0 0 35 18 –13 0 0 52 19 –12 0 0 37 20 –11 0 0 41 21 –10 0 1 43 22 –9 0 25 54 23 –8 0 23 90 24 –7 0 24 125 25 –6 0 27 169 26 –5 0 68 195 27 –4 0 91 278 28 –3 0 89 306 29 –2 0 165 454 30 –1 0 173 385 31 0 0 240 490 32 1 0 280 533 33 2 3 320 380 34 3 22 357 228 35 4 63 356 261 36 5 63 303 279 37 6 175 330 229 38 7 162 326 269 39 8 259 348 233 40 9 360 335 230 41 10 428 315 243 42 11 430 215 191 43 12 503 169 146 44 13 444 151 150 45 14 384 105 97 46 15 294 74 61 sigħat totali.: 3 590 4 910 6 446

Tabella 8

Sigħat ta' tħaddim għal kull tip ta' kundizzjonatur tal-arja għal kull modalità funzjonali (hrs/a)

Tip ta' kundizzjonatur tal-arja / funzjoni Unità Staġun ta’ tisħin Modalità mixgħula Modalità Termostat mitfi Modalità Standby Modalità Mitfija Modalità ħiter tal-kisi tal-krank tkessiħ: HCE tisħin: HHE HTO HSB HOFF HCK Kundizzjonaturi tal-arja, għajr dawk b’kanali doppi u b’kanal singolu Modalità tkessiħ, jekk l-apparat ikessaħ biss h/a 350 221 2 142 5 088 7 760 Modalitajiet tkessiħ u tisħin, jekk l-apparat jaħdem fiż-żewġ modalitajiet Modalità tkessiħ h/a 350 221 2 142 0 2 672 Modalità tisħin h/a Medju 1 400 179 0 0 179 Aktar sħun 1 400 755 0 0 755 Aktar kiesaħ 2 100 131 0 0 131 Modalità tisħin, jekk l-apparat isaħħan biss h/a Medju 1 400 179 0 3 672 3 851 Aktar sħun 1 400 755 0 4 345 4 476 Aktar kiesaħ 2 100 131 0 2 189 2 944 Kanal doppju Modalità tkessiħ, jekk l-apparat ikessaħ biss h/60 min 1 mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli Modalitajiet tkessiħ u tisħin, jekk l-apparat jaħdem fiż-żewġ modalitajiet Modalità tkessiħ h/60 min 1 mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli Modalità tisħin h/60 min 1 mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli Modalità tisħin, jekk l-apparat isaħħan biss h/60 min 1 mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli Kanal singolu Modalità tkessiħ h/60 min 1 mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli Modalità tisħin h/60 min 1 mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli mhux applikabbli

3. Kundizzjonaturi tal-arja, għajr dawk b’kanal singolu u b’kanal doppju

Din it-taqsima tiddeskrivi, għat-tkessiħ u għat-tisħin, il-metodu għall-ikkalkular tal-prestazzjoni enerġetika staġonali u l-konsum annwali tal-elettriku tal-kundizzjonaturi tal-arja għajr il-kundizzjonaturi tal-arja b'kanal singolu u b'kanal doppju.

3.1. SEER

Is-SEER huwa l-proporzjon staġonali tal-effiċjenza enerġetika għat-tkessiħ u huwa kkalkulat bħala:

SEER= QC / QCE Ekwazzjoni 1

fejn:

QC hija d-domanda annwali ta' referenza tat-tkessiħ [kWh/a], ikkalkulata bħala:

QC = Pdesignc * HCE Ekwazzjoni 2

fejn:

Pdesignc hija tagħbija tad-disinn għat-tkessiħ [kW], ugwali għall-kapaċità ddikjarata għat-tkessiħ Pdc (Tj) għal Tj= Tdesignc temperatura ta' barra;

HCE hija s-sigħat ekwivalenti f'modalità attiva għat-tkessiħ [hrs], kif ipprovdut fit-Tabella 8

QCE huwa l-konsum annwali tal-elettriku għat-tkessiħ [kWh/a], ikkalkulat bħala:

QCE= (QC / SEERon) + HTO ·PTO+ HCK ·PCK+ HOFF ·POFF+ HSB ·PSB Ekwazzjoni 3 Ekwazzjoni 4

fejn:

Tj hija t-temperatura ta' medda assenjata lil medda bl-indiċi j, mit-Tabella 7;

j hija l-indiċi tal-medda tat-temperatura;

n huwa l-ammont ta' meded tat-temperatura;

hj huwa l-għadd ta' sigħat assenjat lil medda bl-indiċi j, mit-Tabella 7;

Pc(Tj) hija t-tagħbija parzjali għat-tkessiħ f'medda ta’ temperatura Tj, ikkalkulata bħala:

Pc(Tj) = Pdesignc * pl(Tj) Ekwazzjoni 5

fejn:

Pdesignc hija kif iddefinita hawn fuq;

pl(Tj) huwa l-proporzjon tat-tagħbija parzjali, ikkalkulat bħala (u konformi ma’: pl(Tj) = 1.00 at Tj=Tdesignc):

pl(Tj) = (Tj– 16) / (Tdesignc – 16) Ekwazzjoni 6

Tdesignc hija t-temperatura tad-disinn ta' referenza għall-istaġun tat-tkessiħ f'°C, mit-tabella 5;

EERbin(Tj) huwa l-proporzjon ta' effiċjenza enerġetika speċifika li japplika għal medda ta' temperatura j, ikkalkulat skont l-ekwazzjonijiet hawn taħt għal unitajiet ta' kapaċità fissa, fi stadji jew varjabbli, fejn:

3.1.1. Għall-unitajiet ta' kapaċità fissa

Ikkalkula l-punti ta' ankoraġġ EERbin(Tj) għal temperaturi tal-medda speċifikati hawn taħt biex jintużaw fi inter/estrapolazzjonijiet għall-valuri EERbin(Tj) fuq meded ta' temperaturi oħra.

Ikkalkula għal TJ = 35°C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) Ekwazzjoni 7

għal Tj = 30, 25, 20°C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)*[1 - Cdc*(1 - Pc(Tj)/Pdc(Tj))] Ekwazzjoni 8

fejn:

EERd(Tj) huwa l-proporzjon iddikjarat ta' effiċjenza enerġetika f'temperatura ta' barra speċifikata Tj, kif iddikjarat mill-manifattur fit-Tabella 1;

Pc(Tj) hija t-tagħbija parzjali għal medda ta' temperatura Tj= 30, 25, 20 °C, kif iddefinita fl-ekwazzjoni 5.

Pdc(Tj) hija l-kapaċità ddikjarata ta' tkessiħ f'temperatura ta' barra speċifikata Tj, kif iddikjarata mill-manifattur fit-Tabella 1;

Cdc huwa l-fattur ta' degradazzjoni għat-tkessiħ, li huwa jew il-valur assenjat ta' 0,25, jew ugwali għas-Cdh (għat-tisħin) jew iddeterminat b'testijiet u kkalkulat għal Tj = 20°C bħala:

Cdc= (1 - EERcyc/EERd(Tj))/(1 - Pcycc/Pdc(Tj)) Ekwazzjoni 9

fejn:

EERcyc huwa l-proporzjon medju tal-effiċjenza enerġetika tul l-intervall tat-test ċikliku (modalità attiva + mitfija), ikkalkulat bħala l-kapaċità integrata tat-tkessiħ fuq l-intervall [kWh] diviża bil-qawwa tal-elettriku integrata introdotta fuq dak l-istess intervall [kWh];

Pcycc huwa l-ħruġ medju tal-kapaċità tat-tkessiħ [kW] (ippeżat bil-ħin) tul l-intervall tat-test ċikliku (modalità attiva + mitfija)

Valuri għal EERbin(Tj) f'meded oħra għandhom ikunu kkalkulati kif ġej:

— għall-meded j f'temperaturi ta' barra bejn Tj < 35 °C u Tj > 20 °C u li ma jikkorrispondux għal Tj = 30 °C jew 25 °C, l-EERbin(Tj) għandhom jiġu kkalkulati permezz ta' interpolazzjoni lineari mill-eqreb żewġ punti ta' ankoraġġ.

— għall-meded j b'temperatura ta' barra Tj ogħla minn 35 °C, il-valuri EERbin(Tj) għandhom ikollhom l-istess valur bħal EERbin(Tj=35°C).

— għall-meded j b'temperatura ta' barra Tj aktar baxxa minn 20 °C, il-valuri EERbin(Tj) għandhom ikollhom l-istess valur bħal EERbin(Tj = 20 °C).

3.1.2. Għal unitajiet tal-kapaċità fi stadji

Ikkalkula l-punti ta' ankoraġġ EERbin(Tj) għat-temperaturi tal-medda speċifikati hawn taħt biex jintużaw f’inter/estrapolazzjonijiet għall-valuri EERbin(Tj) fuq meded oħra.

Il-manifattur għandu jiddikjara għal kull kundizzjoni ta' test il-kapaċità ta' tkessiħ (Pdc(Tj)) u l-effiċjenża ta' tkessiħ (EERd(Tj)) għaż-żewġ konfigurazzjonijiet, li għandhom jiġu indikati b' "_ hi " għall-konfigurazzjoni li tirriżulta fl-ogħla kapaċità u "_ lo " għall-konfigurazzjoni li tirriżulta fl-iktar kapaċità baxxa. Il-punti ta' ankoraġġ tal-EERbin(Tj) huma kkalkulati mill-valuri għall-kapaċità u l-effiċjenza ta' Pdchi, Pdclo u EERd hi, EERdlo kif ġej:

Għal Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) hi Ekwazzjoni 10

għal Tj = 30, 25, 20 °C:

jekk Pdesignc*pl(Tj)*(1-tolerance) ≤ Pdc(Tj)lo ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1+tolerance), mela:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)lo Ekwazzjoni 11

fejn:

tolerance = 10 % Ekwazzjoni 12

jekk Pdesignc*pl(Tj)*(1-tolerance) ≤ Pdc(Tj) hi ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1+tolerance), mela:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)hi Ekwazzjoni 13

fejn tolerance hija kif iddefinita hawn fuq.

jekk Pc(Tj) > Pdc(Tj)lo mela:

Ekwazzjoni 14

inkella:

EERbin(Tj)= EERdlo · [1 - Cdc · (1 - Pc(Tj) / Pdc(Tj)lo) ] Ekwazzjoni 15

fejn:

EERd(Tj)hi u EERd(Tj)lo huma valuri ddikjarati ta' effiċjenza mit-Tabella 1;

Pdc(Tj)hi u Pdc(Tj)lo huma valuri ddikjarati ta' kapaċità mit-Tabella 1;

Pc(Tj) hija t-tagħbija parzjali għal medda j fejn Tj hija 20, 25, 30 u 35 °C;

Cdc huwa l-fattur ta' degradazzjoni għat-tkessiħ, li huwa jew il-valur assenjat ta' 0,25, jew ugwali għas-Cdh (għat-tisħin) jew iddeterminat b’testijiet u kkalkulat għal Tj = 35 °C bħala:

Cdc= (1 – EERcyc/EERd(Tj)lo)/(1 - Pcycc/Pdc(Tj)lo) Ekwazzjoni 16

fejn:

EERcyc u Pcycc huma kif iddefiniti hawn fuq;

Il-valuri tal-EERbin(Tj) għal meded j b'temperaturi ta' barra Tj għajr Tj = 35, 30, 25 u 20 °C huma kkalkulati skont l-istess regoli applikabbli għal unitajiet ta' kapaċità fissa

3.1.3. Għal unitajiet ta' kapaċità varjabbli

Ikkalkula l-punti ta' ankoraġġ EERbin(Tj) għal temperaturi tal-medda speċifikati hawn taħt biex jintużaw f’inter/estrapolazzjonijiet għall-valuri EERbin(Tj) fuq meded oħra.

Jekk il-kontroll tal-kapaċità tal-unità jippermettilha taħdem b’kapaċità Pdc(Tj) li tikkorrispondi għat-tagħbija parzjali meħtieġa Pdesignc * (pl(Tj) ± tolerance) , l-EERbin(Tj)għal medda j għandu jkun assunt li huwa ugwali għal EERd(Tj).

Ikkalkula għal Tj = 35, 30, 25 u 20 °C:

jekk Pdesign*pl(Tj)*(1-tolerance) <Pdc(Tj) < Pdesign*pl(Tj)*(1+tolerance) mela:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) Ekwazzjoni 17

fejn:

tolerance, Pdc(Tj), Pdesignc, pl(Tj), EERbin(Tj) u EERd(Tj) huma kif iddefiniti hawn fuq;

inkella: segwi l-proċedura ta' kkalkular għal unitajiet ta' kapaċità fi stadji.

3.2. SCOP

L-SCOP huwa l-koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni għat-tisħin. L-ikkalkular tal-SCOP għandu jkun speċifiku għal staġun tat-tisħin deżinjat (medju/aktar sħun/aktar kiesaħ), billi l-meded li japplikaw, it-temperatura tad-disinn ta' referenza u t-tagħbija tad-disinn huma speċifiċi għal staġun tat-tisħin. Il-kalkoli hawn taħt juru l-approċċ ġeneriku li se jkollu jiġi ripetut għal kull staġun tat-tisħin deżinjat.

Il-Koeffiċjent staġonali tal-prestazzjoni għat-tisħin huwa kkalkulat bħala:

SCOP= QH / QHE Ekwazzjoni 18

fejn:

QH hija d-domanda annwali ta' referenza tat-tisħin [kWh/a], ikkalkulat bħala:

QH = Pdesignh * HHE Ekwazzjoni 19

fejn:

Pdesignh hija t-tagħbija tad-disinn għat-tisħin [kW] li hija kkalkulata mill-punt bivalenti ddikjarat Tbiv (Tbiv jipprovdi pl(Tj) għal Tj=Tbiv) u l-kapaċità ddikjarata Pdh(Tj) għal Tj=Tbiv. Effettivament Pdesignh, kif iddikjarata fit-Tabella 1, tirrappreżenta tagħbija tat-tisħin f'kundizzjoni ta' tħaddim Tj=Tdesignh fejn pl(Tj) = 1.00;

HHE = sigħat ekwivalenti f'modalità attiva għat-tisħin [hrs], kif ipprovduti fit-Tabella 8

QHE huwa l-konsum annwali tal-elettriku għat-tisħin [kWh/a], ikkalkulat bħala:

QHE= (QH / SCOPon) + HTO · PTO+ HCK · PCK+ HOFF · POFF+ HSB · PSB Ekwazzjoni 20

fejn:

QH kif jinsab hawn fuq;

HTO , HCK , HOFF , HSB huma l-għadd ta' sigħat operattivi staġonali (hrs/a) għat-tisħin waqt modalitajiet ta' termostat mitfi, operazzjoni ta' ħiter tal-kisi tal-krank, mitfija u standby rispettivament, mogħtija fit-Tabella 8;

PTO , PCK , POFF , PSB huma d-dħul ta' qawwa tal-elettriku [kW] waqt modalitajiet ta' termostat mitfi, operazzjoni ta' ħiter tal-kisi tal-krank, mitfija u standby rispettivament;

SCOPon huwa l-koeffiċjent staġonali medju tal-prestazzjoni, magħmul mill-koeffiċjenti ta' prestazzjoni speċifiċi għall-meded, u ppeżat bl-għadd ta' sigħat staġonali li fihom isseħħ il-kundizzjoni tal-medda, u jinkludi l-konsum tal-elettriku ta' emerġenza tal-meded fejn Pdh(Tj) < Ph(Tj):

Ekwazzjoni 21

fejn:

Tj, j, n, u hj huma kif iddefiniti qabel;

Ph(Tj) hija t-tagħbija tat-tisħin f'medda j, ikkalkulata bħala:

Ph(Tj) = Pdesignh*pl(Tj) Ekwazzjoni 22

fejn:

pl(Tj) = (Tj– 16) / (Tdesignh – 16) Ekwazzjoni 23

Tdesignh hija t-temperatura tad-disinn ta' referenza tal-istaġun tat-tisħin fi °C, mit-Tabella 5, li hija determinata mill-istaġun tat-tisħin deżinjat;

elbu(Tj) hija l-kapaċità ta' ħiter ta' emerġenza [kW] għal medda j, meħtieġa biex tissodisfa t-tagħbija parzjali tat-tisħin jekk il-kapaċità ddikjarata ma tkunx biżżejjed, ikkalkulata bħala:

jekk Pdh(Tj) < Ph(Tj): elbu(Tj) = Ph(Tj) – Pdh(Tj) Ekwazzjoni 24 jekk Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj): elbu(Tj) = 0 Ekwazzjoni 25

Pdh(Tj) hija l-kapaċità ddikjarata ta' tisħin applikabbli għal medda j, li għandha tiġi kkalkulata bl-użu tal-valuri ddikjarati ta' Pdh(Tj) f'punti ta' testjar Tj = -15, -7, 2, 7, 12°C u/jew Tbiv, li d-disponibbiltà tagħhom tiddependi fuq liema staġun tat-tisħin jiġi deżinjat (ara t-tabella 6 għall-punti ta' dikjarazzjoni meħtieġa għal kull staġun tat-tisħin). Pdh(Tj) għal meded oħra għajr dawk speċifikati għandha tiġi kkalkulata permezz ta' interpolazzjoni lineari tal-kapaċitajiet iddikjarati Pdh(Tj) għall-eqreb temperaturi ta' barra. Huwa biss fil-każ tal-istaġun tat-tisħin medju u l-istaġun tat-tisħin aktar kiesaħ ma jkunx wieħed mill-istaġuni deżinjati (jiġifieri COP(-15) mhuwiex disponibbli) li tista' ssir eċċezzjoni għal din ir-regola fejn il-valuri tal-COPbin(Tj) għat-temperaturi ta' barra ta' -8, -9 u -10°C jistgħu jiġu estrapolati linearment mis-COPd(Tj) tal-punti ta' ankoraġġ għal -7°C u 7°C għal unitajiet ta' kapaċità fissa. Għal unitajiet ta' kapaċità varjabbli, dawn il-valuri għandhom jiġu estrapolati minn COPd(-7) u COPd(Tbiv). F'każ fejn Tbiv = -7°C, COP(-8), COP(-9), u COP(-10) se jitqiesu daqslikieku huma ugwali għal COP(-7); Jekk l-istaġun tat-tisħin deżinjat huwa "aktar kiesaħ", u l-aktar Pdh baxxa hija ta' –15°C, il-kapaċitajiet għal Pdh b'Tj<-15°C għandhom ikunu bbażati fuq estrapolazzjonijiet mill-valuri f'Tj= –15°C u –7°C

COPbin(Tj) huwa l-proporzjon ta' effiċjenza enerġetika speċifika għal medda li japplika għal medda j, ikkalkulat skont l-ekwazzjonijiet hawn taħt għal unitajiet ta' kapaċità fissa, fi stadji jew varjabbli, fejn:

3.2.1. Għall-unitajiet ta' kapaċità fissa

Ikkalkula l-punti ta' ankoraġġ COPbin(Tj) għat-temperaturi tal-meded speċifikati hawn taħt biex jintużaw f’inter/estrapolazzjonijiet għall-valuri COPbin(Tj) fuq meded oħra.

Ikkalkola għal Tj = 12, 7, 2, -7, -15°C (9), (10)), Tbiv:

jekk Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj) (f'din il-kundizzjoni, unità ta' kapaċità fissa topera f'ċikli)

COPbin(Tj))= COPd(Tj)* [1 – Cdh * (1 – Ph(Tj)/Pdh(Tj))] Ekwazzjoni 26

inkella jekk Pdh(Tj) < Ph(Tj) (dan jikkorrispondi għal sitwazzjoni fejn tisħin ta' emerġenza huwa meħtieġ biex jissodisfa t-tagħbija tat-tisħin).

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Ekwazzjoni 27

fejn:

COPd(Tj) huwa l-koeffiċjent ta' prestazzjoni għal temperatura ta' barra speċifikata Tj, kif iddikjarat mill-manifattur fit-Tabella 1;

Pdh(Tj) hija l-kapaċità ta' tisħin għal temperatura ta' barra speċifikata Tj, kif iddikjarata mill-manifattur fit-Tabella 1;

Ph(Tj) hija t-tagħbija parzjali f'kW għal temperatura ta' barra speċifikata Tj, kif iddefinita f'ekwazzjoni 5.

Cdh huwa l-fattur ta' degradazzjoni għat-tisħin, li jittieħed jew bħala valur assenjat ta' 0,25, jew ugwali għas-Cdc (għat-tkessiħ) jew iddeterminat b'testijiet u kkalkulat għal Tj = 12 °C bħala:

Cdc= (1 – COPcyc/COPd(Tj))/(1 – Pcych/Pdh(Tj)) Ekwazzjoni 28

fejn:

COPcyc huwa l-koeffiċjent medju tal-prestazzjoni fuq l-intervall tat-test ċikliku (modalità attiva + mitfija), ikkalkulat bħala l-kapaċità integrata tat-tisħin fuq l-intervall [kWh] diviża bil-qawwa tal-elettriku integrata introdotta fuq dak l-istess intervall [kWh];

Pcych huwa (ippeżat bil-ħin) il-ħruġ medju tal-kapaċità tat-tisħin [kW] tul l-intervall tat-test ċikliku (modalità attiva + mitfija)

Valuri għal COPbin(Tj) f'meded oħra għandhom ikunu kkalkulati kif ġej: — għal meded j b'temperaturi ta' barra Tj bejn 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (ara nota tal-qiegħ 6, 7) u Tbiv, COPbin(Tj) huwa kkalkulat mill-inter/estrapolazzjoni lineari mill-eqreb żewġ punti ta' ankoraġġ; — Huwa biss fil-każ tal-istaġun tat-tisħin medju u l-istaġun tat-tisħin aktar kiesaħ ma jkunx wieħed mill-istaġuni deżinjati (jiġifieri COP(-15) mhuwiex disponibbli) li tista' ssir eċċezzjoni għal din ir-regola fejn il-valuri tal-COPbin(Tj) għat-temperaturi ta' barra ta' – 8, – 9 u – 10 °C jistgħu jiġu estrapolati linearment mis-COP tal-punti ta' ankoraġġ għal – 7 °C u 7 °C; — għall-meded j b'temperatura ta' barra Tj ogħla minn 12°C, is-COPbin(Tj) huwa kkalkulat permezz ta' estrapolazzjoni lineari mat-temperatura ta' barra li tibda mill-punti ta' ankoraġġ COPbin(Tj) b'Tj =7 u Tj = 12; — għal meded j b'temperatura ta' barra Tj aktar baxxa minn Tol, is-COPbin(Tj) huwa ugwali għal '1' sabiex tiġi evitata diviżjoni b'żero iżda effettivament il-valur huwa irrilevanti peress li [Ph(Tj)-elbu(Tj)] fl-ekwazzjoni għal SCOPon (ekwazzjoni 20) huwa żero.

3.2.2. Għal unitajiet ta' kapaċità fi stadji

Ikkalkula l-punti ta' ankoraġġ COPbin(Tj) għat-temperaturi tal-medda speċifikati hawn taħt biex jintużaw f’inter/ estrapolazzjonijiet għall-valuri COPbin(Tj) fuq meded oħra.

Il-manifattur għandu jiddikjara għal kull kundizzjoni ta' test meħtieġa (b'temperaturi ta' barra Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (ara nota tal-qiegħ 6, 7) u Tbiv, skont il-kapaċità ta' tisħin (Pdh(Tj)) u l-koeffiċjent ta' prestazzjoni (COPd(Tj)) tat-tagħmir fiż-żewġ konfigurazzjonijiet possibli, li għandhom jiġu indikati b' "_ hi " għall-konfigurazzjoni li tirriżulta fl-ogħla kapaċità u "_ lo " għall-konfigurazzjoni li tirriżulta fl-aktar kapaċità baxxa. Il-punti ta' ankoraġġ COPbin(Tj) huma kkalkulati mill-valuri Pdhhi, Pdhlo u/jew COPdhi, COPdlo għall-kapaċità u l-effiċjenza kif ġej:

Ikkalkula għal Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (ara nota tal-qiegħ 6, 7), Tbiv

jekk Pdesignh*pl(Tj)*(1-tolerance)≤ Pdhlo ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1+tolerance), mela

COPbin(Tj) = COPdlo Ekwazzjoni 29

fejn tolerance hija ddefinita bħal qabel.

jekk Pdesignh*pl(Tj)*(1-tolerance)≤ Pdhhi ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1+tolerance), mela

COPbin(Tj) = COPdhi Ekwazzjoni 30

fejn tolerance hija ddefinita bħal qabel.

inkella jekk Ph(Tj) > Pdh(Tj)lo and Ph(Tj) < Pdh(Tj) hi mela

Ekwazzjoni 31

inkella:

COPbin(Tj)= COP(Tj)lo · [1 - Cdhlo · (1 - Ph(Tj) / Pdh(Tj)lo) ] Ekwazzjoni 32

fejn:

COPd(Tj) hi u COPd(Tj)lo huma l-valuri ta' koeffiċjent ta’ prestazzjoni iddikjarati fit-Tabella 1;

Pdh(Tj) hi u Pdh(Tj)lo huma valuri ddikjarati fit-Tabella 1;

Ph(Tj) hija t-tagħbija ta' tisħin għal medda j fejn Tj hija 7, 2, – 7, – 15 °C (ara nota tal-qiegħ 6, 7);

Cdhlo huwa l-fattur ta' degradazzjoni għat-tisħin, li huwa jew il-valur assenjat ta' 0,25, jew ugwali għas-Cdc (għat-tkessiħ) jew iddeterminat b'testijiet u kkalkulat għal Tj = 12 °C bħala:

Cdc= (1 – COPcyc/COPd(Tj)lo)/(1 – Pcych/Pdh(Tj)lo ) Ekwazzjoni 33

fejn:

COPcyc u Pcych huma kif iddefiniti qabel;

Il-valuri tas-COPbin(Tj) għal meded j b'temperaturi ta' barra Tj għajr Tj = 7, 2, – 7, – 15 °C (ara nota tal-qiegħ 6, 7) huma kkalkulati skont l-istess regoli li japplikaw għal unitajiet ta' kapaċità fissa

3.2.3. Għal unitajiet ta' kapaċità varjabbli

Ikkalkula l-punti ta' ankoraġġ COPbin(Tj) għat-temperaturi tal-medda speċifikati hawn taħt biex jintużaw f’inter/ estrapolazzjonijiet għall-valuri COPbin(Tj) fuq meded oħra.

Jekk il-kontroll tal-kapaċità tal-unità jippermettilha taħdem b’kapaċità ddikjarata Pdh(Tj) li tikkorrispondi għat-tagħbija parzjali meħtieġa Pdesignh*(pl(Tj) ± tolerance) , is-COPbin(Tj)għal medda j għandu jitqies li jkun ugwali għal COPd(Tj).

Ikkalkola għal Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15°C (ara nota tal-qiegħ 6, 7)

jekk Pdesign*pl(Tj)*(1-tolerance) ≤ Pdc(Tj) ≤ Pdesign*pl(Tj)*(1+tolerance), mela:

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Ekwazzjoni 34

fejn:

tolerance, Pdh(Tj), Pdesignh, pl(Tj), COPbin(Tj) u COPd(Tj) huma kif iddefiniti qabel;

inkella: segwi l-proċedura ta' kalkolu għal unitajiet ta' kapaċità fi stadji.

3.3. Determinazzjoni tal-PTO, PSB, POFF U PCK

3.3.1. Determinazzjoni tal-PTO

Il-konsum tal-elettriku matul modalità ta' termostat mitfi jinkiseb matul it-testijiet ċikliċi meħtieġa biex jiddeterminaw il-valuri Cd u Cc.

Jekk ma jitwettaq l-ebda test ċikliku, wara t-test f'20 °C fil-modalità ta' tkessiħ (għat-tkessiħ biss jew għall-unitajiet riversibbli), il-punt ikkonfigurat tat-termostat jiżdied sakemm jieqaf il-kompressur. Il-konsum tal-elettriku fuq standby jitnaqqas mill-konsum totali tal-elettriku mkejjel tal-unità biex jiġi ddeterminat il-konsum tal-elettriku fuq termostat mitfi fuq perjodu ta' ħin mhux inferjuri għal siegħa.

3.3.2. Determinazzjoni tal-PSB

F'kundizzjoni ta' temperatura ambjentali ta' 35°C fil-modalità ta' tkessiħ, l-unità hija mwaqqfa permezz tal-kontroll tal-apparat. Wara 10 minuti, il-konsum residwu tal-elettriku jiġi mkejjel u meqjus bħala l-konsum tal-elettriku fuq modalità standby.

Għall-unitajiet ta' tisħin biss, il-kejl isir bl-istess mod, iżda f'kundizzjoni ta' temperatura ambjentali ta' 12 °C.

3.3.3. Determinazzjoni tal-POFF

Wara t-test tal-qawwa f'modalità standby, l-unità għandha tinqaleb għall-modalità mitfija waqt li tkun konnessa. Wara 10 minuti, il-konsum tal-elettriku residwu jiġi mkejjel u meqjus bħala l-konsum tal-elettriku fuq modalità mitfija.

F'każ li ma tkunx disponibbli modalità mitfija fuq l-unità (eż. fuq l-unità/unitajiet ta' ġewwa għal unitajiet split), il-konsum tal-elettriku fuq modalità mitfija huwa meqjus ugwali għall-konsum tal-elettriku fuq modalità standby.

3.3.4. Determinazzjoni tal-PCK

It-test jitwettaq f'modalità ta' tisħin, f'temperatura ambjentali ta' 2°C. L-unità titwaqqaf bil-kontroll tal-apparat wara mill-inqas 20 minuta ta' operazzjoni ta' tisħin, u l-konsum tal-enerġija tal-unità għandha titkejjel għal 8 sigħat. Jekk l-unità ma jkollhiex funzjoni għat-tisħin, għandha titħaddem b'modalità tat-tkessiħ. Għandha tiġi kkalkulata medja ta’ 8 sigħat ta' dħul tal-qawwa.

Il-konsum tal-elettriku fuq standby huwa mnaqqas minn dan il-konsum tal-elettriku mkejjel biex jiddetermina l-konsum tal-elettriku waqt operazzjoni ta' ħiter tal-kisi tal-krank.

4. Kanali singoli u kanali doppji

4.1. EER

Il-proporzjon ta' effiċenza enerġetika EERd(Tj) għal kanali singoli u kanali doppji huwa ddikjarat għal Tin u Tj f'kundizzjonijiet nominali standard u kkalkulat bħala:

EERd(Tj) = Pdc(Tj) / PEER Ekwazzjoni 35

Fejn:

Pdc(Tj) hija l-kapaċità ddikjarata għat-tkessiħ f'KW, f'kundizzjonijiet nominali standard kif meħtieġ fit-Tabella 4;

PEER huwa d-dħul totali ta' qawwa tal-elettriku fl-apparat f'kW, f'kundizzjonijiet nominali standard kif meħtieġ fit-Tabella 4.

4.2. COP

Il-koeffiċjent tal-prestazzjoni COPd għal kanali singoli u kanali doppji għandu jkun iddikjarat għal Tin u Tj f'kundizzjonijiet nominali standard u kkalkulat bħala

COPd(Tj) = Pdh(Tj) / PCOP Ekwazzjoni 36

fejn:

Pdh(Tj) hija l-kapaċità ddikjarata għat-tisħin f'kW (taċ-ċiklu tal-kompressjoni tal-fwar biss), għal kundizzjonijiet nominali standard kif deskritt fit-Tabella 4;

PCOP huwa d-dħul totali ta' qawwa tal-elettriku fl-apparat f'kW, għal kundizzjonijiet nominali standard kif deskritt fit-Tabella 4.

4.3. Konsum staġonali tal-elettriku

Il-konsum tal-elettriku QDD f'kWh/60 min tal-kanali doppji huwa kkalkulat għat-tkessih jew u għat-tisħin bħala:

għat-tkessiħ QDD = HCE·PEER + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Ekwazzjoni 37 għat-tisħin QDD = HHE·PCOP + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Ekwazzjoni 38

fejn:

HCE, HHE, HTO, HSB, HOFF, HCK huma l-għadd ta' sigħat ta' tħaddim (h) għat-tkessiħ u għat-tisħin rispettivament f'modalità attiva, termostat mitfi, standby, mitfija u ta’ operazzjoni tal-ħiter tal-kisi tal-krank, kif deskritt fit-Tabella 8;

PEER, PCOP, PTO, PSB, POFF, PCK huma l-valuri medji tal-konsum tal-qawwa tal-elettriku għad-dħul nominali tal-qawwa għat-tkessiħ (PEER ) jew għat-tisħin (PCOP ) għall-modalità termostat mitfi, standby, mitfija u ta’ operazzjoni tal-ħiter tal-kisi tal-krank, kif iddikjarat mill-manifattur.

Il-konsum tal-elettriku tal-kanali singoli QSD f'kWh/60 min se jkun mogħti għall-modalità attiva biss, billi jintuża l-valur ta' 1 għas-sigħat ekwivalenti f'modalità attiva (HCE, HHE):

għat-tkessiħ QSD = HCE·PEER Ekwazzjoni 39 għat-tisħin QSD = HHE·PCOP Ekwazzjoni 40

fejn:

PEER u PCOP huma kif iddefiniti hawn fuq.

Anness A Il-grafika hawn taħt turi (għat-tisħin) ir-relazzjoni tal-punt bivalenti Tbiv u t-tagħbija parzjali, inkluża t-tagħbija tad-disinn għat-tisħin fi Tdesignh (fejn it-tagħbija parzjali hija ugwali għal 1). L-erja fejn it-tagħbija parzjali taqbeż il-kapaċità ddikjarata titqies bħala li hija ssodisfata mit-tisħin elettriku ta' emerġenza.

TAQSIMA 2 – FANNIJIET GĦALL-UŻU PERSONALI

1. Definizzjonijiet

(1) ‧Fann għall-użu personali‧ tfisser apparat iddisinjat primarjament għaċ-ċaqliq tal-arja madwar jew fuq parti tal-ġisem tal-bniedem għat-tkessiħ personali għall-kumdità, inklużi fannijiet għall-użu personali li jistgħu jwettqu funzjonijiet addizzjonali bħat-tidwil;

(2) ‧Qawwa tal-elettriku introdotta tal-fann‧ (PF) tfisser il-qawwa tal-elettriku introdotta f'fann għall-użu personali f'Watt li jopera bir-rata massima tal-fluss tal-fann iddikjarata, imkejla bil-mekkaniżmu oxxillanti attiv (jekk/fejn applikabbli).

(3) ‧Valur ta' servizz‧(SV) [(m3/min)/W] tfisser, għall-fannijiet għall-użu personali, il-proporzjon tar-rata massima tal-fluss tal-fann [m3/min] u l-qawwa introdotta tal-fann [W];

(4) ‧Rata massima tal-fluss tal-fann‧ (F) tfisser il-fluss tal-arja tal-fann għall-użu personali bil-konfigurazzjoni massima tiegħu [m3/min], imkejjel mal-iżbokk tal-fann bil-mekkaniżmu oxxillanti (jekk applikabbli) mitfi;

(5) ‧Mekkaniżmu oxxillanti‧ tfisser il-ħila tal-fann għall-użu personali li jvarja awtomatikament id-direzzjoni tal-fluss tal-arja waqt li l-fann ikun qed jaħdem;

(6) ‧Konsum tal-elettriku tal-fann‧(Q) [kWh/a] tfisser il-konsum annwali tal-elettriku ta' fann għall-użu personali;

(7) ‧Livell tal-qawwa akustika tal-fann‧ tfisser il-livell tal-qawwa akustika tal-fann għall-użu personali, ippeżat bil-fattur A, waqt li jkun qed jipprovdi r-rata massima tal-fluss tal-fann, imkejjel min-naħa tal-iżbokk;

(8) ‧Sigħat f'modalità attiva tal-fann‧ (HCE ) tfisser l-għadd ta' sigħat [hrs/a] li fihom huwa assunt li l-fann għall-użu personali jipprovdi r-rata massima tal-fluss tal-fann, kif deskritt fil-parti 2 tat-Tabella 10.

2. Tabelli

Tabella 9

Skeda ta' informazzjoni għall-fannijiet għall-użu personali

Informazzjoni biex tidentifika l-mudell(i) li tikkorrispondi għalih(om) l-informazzjoni:[imla kif xieraq]





Deskrizzjoni Simbolu Valur Unità Rata massima tal-fluss tal-fann F [x,x] m3/min Qawwa tal-elettriku introdotta tal-fann P [x,x] W Valur ta' servizz SV [x,x] (m3/min)/W Konsum ta’ qawwa fuq standby PSB [x,x] W Livell tal-qawwa akustika LWA [x] f’dB(A) Standard ta' kejl għall-valur ta' servizz [iddikkjara hawn ir-referenza għall-istandard ta' kejl użat] Dettalji ta' kuntatt għal aktar informazzjoni Tal-anqas ipprovdi l-isem, kariga, indirizz postali, indirizz tal-posta elettronika u numru tat-telefown.





Tabella 10

Sigħat ta' tħaddim tal-fannijiet għall-użu personali

Unità Modalità attiva Modalità Standby Modalità Mitfija HCE HSB HOFF Fann għall-użu personali hrs/a 320 1 120 0

3. Valur tas-servizz u konsum annwali tal-elettriku

3.1. Valur tas-servizz

Il-valur tas-servizz SV [m3/min/W] għall-fannijiet ta' użu personali huwa kkalkulat bħala:

SV = F/ PF Ekwazzjoni 41

fejn:

F hija r-rata massima ta' fluss tal-fann [m3/min];

PF hija l-qawwa introdotta tal-fann [W].

3.2. Konsum staġonali tal-elettriku

Il-konsum staġonali tal-elettriku Q [kWh/a] tal-fannijiet għall-użu personali huwa kkalkulat bħala:

Q = HCE·PF + HSB·PSB Ekwazzjoni 42

fejn:

HCE , HSB huma l-għadd ta' sigħat ta' tħaddim f'modalità attiva u modalità standby, meħuda mit-Tabella 10 [hrs/a];

PF hija l-qawwa nominali introdotta tal-fann [kW];

PSB hija l-konsum tal-qawwa f'modalità standby [kW].

Għall-konsum tal-qawwa bil-modalità standby (PSB ), japplika l-istess metodu ta' testjar użat għall-apparat ta' kundizzjonar tal-arja.

Il-qawwa introdotta tal-fann titkejjel bil-mekkaniżmu oxxillanti mixgħul. Ir-rata tal-fluss titkejjel mingħajr oxxillazzjonijiet.

TAQSIMA 3 - ASPETTI ĠENERALI

RAPPORT TAT-TEST

Għall-fini tal-valutazzjoni tal-konformità, il-manifattur għandu jipprepara u jżomm disponibbli fuq talba minn awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq ir-rapporti tat-testijiet u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa li tappoġġa l-informazzjoni ddikjarata mill-manifattur.

Ir-rapporti tat-testijiet għandhom jinkludu l-informazzjoni rilevanti kollha tal-kejl iżda ma għandhiex tkun limitata għal:

— grafiki rilevanti u tabelli tal-valuri mill-kampjuni tat-temperaturi, il-valuri relattivi tal-umdità, it-tagħbijiet parzjali, ir-rati tal-fluss, il-vultaġġ/frekwenza/distorsjoni armonika tal-elettriku matul il-perjodu/perjodi tat-test u għall-punti tal-ittestjar rilevanti kollha;

— deskrizzjoni tal-metodu/metodi tat-test kif applikabbli, il-kundizzjonijiet tal-ispazju tal-laboratorju u dawk ambjentali, l-istallazzjonijiet tat-test fiżiku fejn tiġi speċifikata l-pożizzjoni tal-apparat għall-qbid tad-dejta (eż. is-sensers) u t-tagħmir għall-ipproċessar tad-dejta, kif ukoll il-firxa operattiva u l-eżatezza tal-kejl;

— il-konfigurazzjonijiet tal-unità li qed tiġi ttestjata, id-deskrizzjoni tal-funzjoni biex jinqalbu awtomatikament il-konfigurazzjonijiet (eż. bejn modalità mitfija u modalità standby);

— deskrizzjoni tas-sekwenza tal-ittestjar segwit, eż. biex jintlaħqu kundizzjonijiet ta’ ekwilibriju kif applikabbli.

Għal unitajiet ta' kapaċità varjabbli fejn huma ddikjarati l-EER, is-COP u l-kapaċitajiet, dawn għandhom jingħataw għall-istess konfigurazzjonijiet tal-frekwenza għall-istess kundizzjonijiet ta' tagħbija parzjali.

Ir-rapport tat-test għandu jinkludi r-riżultati tat-test(ijiet) tat-tagħbija parzjali u l-kalkolu tal-EER jew is-COP, is-SEER/SCOP ta' referenza u s-SEERon/SCOPon ta' referenza, fejn applikabbli.

Fir-rapport tat-test, il-valuri tal-EER/COP ikkalkulati u l-valuri tas-SEER/SEERon/SCOP/ SCOPon ta' referenza għandhom ikunu bbażati fuq il-valuri ddikjarati mill-manifattur, bil-kundizzjoni li dawk il-valuri huma fi ħdan it-tolleranzi aċċettabbli.

Fejn id-dokument ma jiddeskrivix il-kundizzjonijiet ta' kejl, il-kalkoli jew aspetti oħra, il-manifatturi għandhom jirreferu għall-kejl u l-kalkoli mwettqa permezz ta' proċeduri ta' kejl affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi ta' kejl l-aktar avvanzati rikonoxxuti b'mod ġenerali, u li r-riżultati tagħhom huma meqjusa li għandhom livell baxx ta' dubju, inkluż metodi msemmija fid-dokumenti, li n-numri ta' referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dak l-iskop f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(1) L-intenzjoni hija li dawn il-metodi tranżizzjonali finalment jinbidlu bi standard(s) armonizzat(i). Fejn disponibbli, ir-referenza/i għall-istandard(s) armonizzat(i) għandha/hom tiġi/jiġu ppubblikata/i f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2009/125/KE.

(2) ĠU L 161, 14.6.2006, p. 1.

(3) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm

(4) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(5) Għal apparat multisplit, id-dejta tiġi pprovduta bi Proporzjon tal-kapaċità ta' 1

(6) = Għal unitajiet b'kapaċità fi stadji, żewġ valuri mifruda bi slexx (‘/’) jiġu ddikjarati f'kull kaxxa fit-taqsima “Kapaċità ddikjarata tal-unità” u " EER/COP iddikjarat" tal-unità. L-għadd ta' ċifri deċimali fil-kaxxa jindika l-preċiżjoni tar-rappurtar.

(7) = Jekk jintgħażel il-valur assenjat ta' Cd=0,25 mela (ir-riżultati minn) testijiet taċ-ċikli mhumiex meħtieġa. Inkella jkun meħtieġ il-valur tat-test taċ-ċikli tat-tisħin jew tat-tkessiħ.

(8) Fil-każ ta’ kundizzjonaturi tal-arja b’kanal singolu, il-kundensur (evaporatur), waqt it-tkessiħ (tisħin), ma jieħux l-arja minn barra iżda minn ġewwa.

(9) Tj = – 7 °C mhux meħtieġ għal staġun tat-tisħin 'Aktar sħun';

(10) Tj = – 15 °C mhux meħtieġ għal staġun tat-tisħin 'Aktar sħun' u 'Medju’;