(c)

L-SAE huwa espress f’kWh/a u mqarreb sa żewġ pożizzjonijiet deċimali. Għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett bil-kompartimenti kollha tal-istess klassi tat-temperatura, u għall-magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati, l-SAE jiġi kkalkulat kif ġej: SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C; Għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett b’aktar minn kompartiment wieħed bi klassijiet differenti tat-temperatura, bl-eċċezzjoni ta’ magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati, l-SAE jiġi kkalkulat kif ġej: ; fejn: (1) “c” huwa n-numru tal-indiċi għal tip ta’ kompartiment u li jvarja minn 1 sa “n”, fejn “n” huwa n-numru totali ta’ tipi ta’ kompartimenti. (2) Il-valuri ta’ M u N jingħataw fit-Tabella 3. Tabella 3 Valuri ta’ M u N Kategorija Valur għal M Valur għal N Coolers tax-xarbiet 2,1 0,006 Freezers tal-ġelat 2,0 0,009 Magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati 4,1 0,004 Kabinetti għall-wiri u l-bejgħ tal-ġelat 25,0 30,400 Kabinetti refriġeranti vertikali u kkombinati tas-supermarkets 9,1 9,100 Kabinetti refriġeranti orizzontali tas-supermarkets 3,7 3,500 Kabinetti freezers vertikali u kkombinati tas-supermarkets 7,5 19,300 Kabinetti freezers orizzontali tas-supermarkets 4,0 10,300 Kabinetti roll-in (mill-1 ta’ Marzu 2021) 9,2 11,600 Kabinetti roll-in (mill-1 ta’ Settembru 2023) 9,1 9,100 (3) Il-valuri ta’ C, il-koeffiċjent tat-temperatura, jingħataw fit-Tabella 4. Tabella 4 Il-kundizzjonijiet tat-temperatura u l-valuri tal-koeffiċjent tat-temperatura korrispondenti, C m.a. = mhux applikabbli (a) Kabinetti tas-supermarkets Kategorija Klassi tat-temperatura L-ogħla temperatura tal-aktar pakkett-M sħun (°C) L-aktar temperatura baxxa tal-aktar pakkett-M kiesaħ (°C) L-ogħla temperatura minima tal-pakketti-M kollha (°C) Valur għal C Kabinetti refriġeranti vertikali, ikkombinati tas-supermarkets M2 ≤ +7 ≥ –1 m.a. 1,00 H1 u H2 ≤ +10 ≥ –1 m.a. 0,82 M1 ≤ +5 ≥ –1 m.a. 1,15 Kabinetti refriġeranti orizzontali tas-supermarkets M2 ≤ +5 ≥ –1 m.a. 1,00 H1 u H2 ≤ +10 ≥ –1 m.a. 0,92 M1 ≤ +5 ≥ –1 m.a. 1,08 Kabinetti freezers vertikali u kkombinati tas-supermarkets L1 ≤ +5 m.a. ≤ –18 1,00 L2 ≤ +5 m.a. ≤ –18 0,90 L3 ≤ +5 m.a. ≤ –15 0,90 Kabinetti freezers orizzontali tas-supermarkets L1 ≤ +5 m.a. ≤ –18 1,00 L2 ≤ +5 m.a. ≤ –18 0,92 L3 ≤ +5 m.a. ≤ –15 0,92

(b) Kabinetti għall-wiri u l-bejgħ tal-ġelat Klassi tat-temperatura L-ogħla temperatura tal-aktar pakkett-M sħun (°C) L-aktar temperatura baxxa tal-aktar pakkett-M kiesaħ (°C) L-ogħla temperatura minima tal-pakketti-M kollha (°C) Valur għal C G1 -10 -14 m.a. 1,00 G2 -10 -16 m.a. 1,00 G3 -10 -18 m.a. 1,00 L1 -15 m.a. -18 1,00 L2 -12 m.a. -18 1,00 L3 -12 m.a. -15 1,00 S Klassifikazzjoni speċjali 1,00

(c) Magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati Klassi tat-temperatura (*2) Temperatura massima mkejla tal-prodott (Tv ) (°C) Valur għal C Kategorija 1 7 1+(12-TV)/25 Kategorija 2 12 Kategorija 3 3 Kategorija 4 (TV1+TV2)/2 (*1) Kategorija 6 (TV1+TV2)/2 (*1)

(d) apparat refriġeranti ieħor b’funzjoni ta’ bejgħ dirett Kategorija Valur għal C Apparat ieħor 1,00 (4) Il-koeffiċjent Y jiġi kkalkulat kif ġej: (a) għal coolers tax-xarbiet: Yc huwa l-volum ekwivalenti tal-kompartimenti tal-cooler tax-xarbiet b’temperatura mira, Tc, (Veq c), ikkalkulat kif ġej: Yc = Veq c = GrossVolumec × ((25 – Tc)/20) × CC; fejn Tc hija t-temperatura medja ta’ klassifikazzjoni tal-kompartiment għall-kompartiment u CC huwa l-fattur tal-klassi klimatika. Il-valuri għal Tc huma stabbiliti fit-Tabella 5. Il-valuri għal CC huma stabbiliti fit-Tabella 6. Tabella 5 Klassijiet tat-temperatura u temperaturi medji tal-kompartimenti korrispondenti (Tc) għall-coolers tax-xarbiet Klassi tat-temperatura Tc (°C) K1 + 3,5 K2 + 2,5 K3 – 1,0 K4 + 5,0

Tabella 6 Kundizzjonijiet operattivi u valuri CC għal coolers tax-xarbiet L-ogħla temperatura ambjentali (°C) Umdità ambjentali relattiva (%) CC +25 60 1,00 +32 65 1,05 + 40 75 1,10 (b) għal freezers tal-ġelat: Yc huwa l-volum ekwivalenti tal-kompartimenti tal-freezer tal-ġelat b’temperatura mira Tc, (Veq c), ikkalkulat kif ġej: Yc = Veq c = NetVolume × ((12 – Tc)/30) × CC; fejn Tc hija t-temperatura medja ta’ klassifikazzjoni tal-kompartiment għall-kompartiment u CC huwa l-fattur tal-klassi klimatika. Il-valuri għal Tc huma stabbiliti fit-Tabella 7. Il-valuri għal CC huma stabbiliti fit-Tabella 8. Tabella 7 Klassijiet tat-temperatura u temperaturi medji tal-kompartimenti korrispondenti (Tc) għall-freezers tal-ġelat Klassi tat-temperatura Tc (°C) L-aktar temperatura sħuna tal-pakkett-M hija aktar kiesħa jew ugwali fit-testijiet kollha (ħlief fit-test tal-ftuħ tal-għatu) (°C) Iż-żieda massima permessa fit-temperatura tal-pakkett-M l-aktar sħun waqt it-test tal-ftuħ tal-għatu (°C) -18 2 -18,0 -7 2 -7,0

Tabella 8 Kundizzjonijiet operattivi u valuri CC korrispondenti għal freezers tal-ġelat Minimu Massimu CC Temperatura ambjentali (°C) Umdità ambjentali relattiva (%) Temperatura ambjentali (°C) Umdità ambjentali relattiva (%) Freezer tal-ġelat b’għatu trasparenti 16 80 30 55 1,00 35 75 1,10 40 40 1,20 Freezer tal-ġelat b’għatu mhux trasparenti 16 80 30 55 1,00 35 75 1,04 40 40 1,10 (c) għal magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati: Y huwa l-volum nett tal-magna tal-bejgħ awtomatika refriġerata, li huwa l-ammont totali tal-volumi tal-kompartimenti kollha li fihom jinsabu l-prodotti disponibbli direttament għall-bejgħ u l-volum li minnu jgħaddu l-prodotti matul il-proċess tad-distribuzzjoni, espress f’litri (L) u mqarreb għall-eqreb numru sħiħ. (d) għall-apparat refriġeranti kollu l-ieħor b’funzjoni ta’ bejgħ dirett: Yc huwa l-ammont totali tat-TDA tal-kompartimenti kollha tal-istess klassi tat-temperatura tal-apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, espress f’metri kwadri (m2), u mqarreb sa żewġ pożizzjonijiet deċimali. (5) Il-valuri għal P huma stabbiliti fit-Tabella 9. Tabella 9 Valuri P Tip ta’ kabinett P Kabinetti integrali tas-supermarkets 1,10 Apparat refriġeranti ieħor b’funzjoni ta’ bejgħ dirett 1,00