Publicēts:
Latvijas Vēstnesis
, 194,
06.10.2016.
OP numurs: 
2016/194.5
Izdevējs: 
Ministru kabinets
Veids: 
noteikumi
Numurs: 
650
Pieņemts: 
04.10.2016.
Stājas spēkā: 
07.10.2016.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 650
 
Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 5. §)
Prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas
sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai
dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā
Izdoti saskaņā ar 
Enerģētikas likuma
 
110. panta
 sesto daļu
1. Noteikumi nosaka tehniskās un drošības prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās
dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā, kā arī gāzes kvalitātes
raksturlielumus, lai gāzes ievadīšana un transportēšana dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā būtu droša.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. pamatgāze – dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā (turpmāk – dabasgāzes sistēma) transportējamā
dabīgās atradnēs iegūta dabasgāze;
2.2. aizvietotājgāze – biometāns un gāzveida stāvoklī pārvērsta sašķidrinātā dabasgāze, kura tādā pašā
spiedienā, temperatūrā un nemainītā gāzes iekārtas regulējumā uzrāda pamatgāzei identiskas degšanas
īpašības. Aizvietotājgāzi var izmantot pamatgāzes vietā;
2.3. piedevu gāze – biometāns, kura kvalitātes raksturlielumi atšķiras no pamatgāzes un kuru sajaucot ar
pamatgāzi iegūst nepieciešamos kvalitātes raksturlielumus vai sajaucot ar kondicionēšanas gāzi iegūst
aizvietotājgāzi;
2.4. kondicionēšanas gāze – gāze vai gāzu maisījumi ar attiecīgiem degšanas tehniskiem parametriem un
vērtībām, kurus sajaucot ar piedevu gāzi iegūst aizvietotājgāzi;
2.5. sistēmas pakalpojuma līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators ar sistēmas lietotāju par dabasgāzes
sistēmas pakalpojuma un citu pakalpojumu sniegšanu;
2.6. sajaukšanas punkts – vieta, kur piedevu gāze tiek viendabīgi samaisīta ar kondicionēšanas gāzi vai
pamatgāzi, iegūstot aizvietotājgāzi;
2.7. sagatavošanas punkts – vieta, kur tiek veikta aizvietotājgāzes odorizācija, kā arī tās spiediena un
temperatūras uzturēšana sadales sistēmas operatora noteiktajā līmenī;
2.8. pieslēguma punkts – vieta, kurā aizvietotājgāze tiek ievadīta dabasgāzes pārvades sistēmā vai odorizēta
aizvietotājgāze tiek ievadīta dabasgāzes sadales sistēmā.
3. Aizvietotājgāzes ievadīšana dabasgāzes sistēmā notiek saskaņā ar sistēmas pakalpojuma līgumu.
1
/
3
Ministru prezidents Māris Kučinskis 
Ministru prezidenta biedrs, 
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Nr.
p. k.
Parametri
Mērvienība
Vērtība
1.
Vobbes skaitlis (indekss) – W
S,b
bāzes temperatūras apstākļos
(sadegšana/mērīšana) 25/20 
o
C
MJ/m
3
47,02–51,98
kcal/m
3
11231–12415
kWh/m
3
13,06–14,44
2.
Augstākais sadegšanas siltums (GCV)
20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos
(sadegšana/mērīšana) 25/20 °C
MJ/m
3
≥ 34,87
kcal/m
3
≥ 8329
kWh/m
3
≥ 9,69
4. Sistēmas lietotājs nodrošina aizvietotājgāzes ievadīšanu dabasgāzes sistēmā atbilstoši šo noteikumu
prasībām.
5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesaka nacionālajai
standartizācijas institūcijai to standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk –
piemērojamie standarti). Nacionālā standartizācijas institūcija piemērojamo standartu sarakstu publicē savā oficiālajā
tīmekļvietnē.
6. Dabasgāzes pārvades sistēmas minimālais spiediens ir 25 bar. Lai nodrošinātu aizvietotājgāzes ievadīšanu
dabasgāzes pārvades sistēmā, tās spiedienam jāpārsniedz pamatgāzes faktiskais spiediens ne vairāk kā par 5 bar.
7. Dabasgāzes sadales sistēmas operators atkarībā no sadales sistēmas darba spiediena konkrētajā pieslēguma
punktā nosaka ievadāmās aizvietotājgāzes darba spiedienu, kuram jāpārsniedz pamatgāzes faktiskais spiediens ne
vairāk par 10 % no pamatgāzes faktiskā spiediena šajā pieslēguma punktā.
8. Sistēmas lietotājs nodrošina tādu gāzapgādes sistēmas izbūvi, kas nepieļauj iespēju ievadīt dabasgāzes
sistēmā gāzi, kuras kvalitātes raksturlielumi neatbilst šo noteikumu 
pielikumā
 noteiktajām prasībām.
9. Sistēmas lietotāja pienākums nodrošināt dabasgāzes sistēmā ievadāmās aizvietotājgāzes attīrīšanu no
amonjaka un amīniem, kā arī viendabīga gāzu maisījuma veidošanos sajaukšanas punktā.
10. Sistēmas lietotājs nodrošina sajaukšanas un sagatavošanas punktā iegūtās un dabasgāzes sistēmā
ievadāmās aizvietotājgāzes atbilstību šo noteikumu 
pielikumā
 noteiktajiem dabasgāzes sistēmā ievadāmās un
transportējamās aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumiem.
11. Sistēmas lietotājs pieslēguma punktā nepārtraukti veic dabasgāzes sistēmā ievadāmās aizvietotājgāzes
uzskaiti un nosaka kvalitātes raksturlielumus, izmantojot atbilstoši sertificētu un verificētu mēraparatūru, kā arī
nodrošina šo datu uzkrāšanu un sistēmas operatora nepārtrauktu attālinātu piekļuvi uzkrātajiem datiem.
Pielikums 
Ministru kabineta 
2016. gada 4. oktobra 
noteikumiem Nr. 650
Dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā ievadāmās un transportējamās
aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumi
2
/
3
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
3.
Zemākais sadegšanas siltums (NCV)
20 °C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos
(sadegšana/mērīšana) 25/20 °C
MJ/m
3
≥ 31,82
kcal/m
3
≥ 7600
kWh/m
3
≥ 8,83
4.
Relatīvais blīvums – d
 
0,55–0,70
5.
Sērs kopā – S (bez odoranta)
g/m
3
≤ 0,03
6.
Sērūdeņradis + karbonilsulfīds H
2
S + COS
g/m
3
≤ 0,007
7.
Merkaptāni – RHS (bez odoranta)
g/m
3
≤ 0,016
8.
Metāns – CH
4
mol %
≥ 90
9.
Slāpeklis – N
2
mol %
≤ 3
10.
Skābeklis – O
2
mol %
≤ 0,02*
≤ 1,0**
11.
Oglekļa dioksīds – CO
2
mol %
≤ 2,5*
≤ 4,0**
12.
Metāna skaitlis
 
≥ 65
13.
Mehāniskie piemaisījumi
g/m
3
≤ 0,001
14.
Ogļūdeņražu rasas punkts HC DP, pie 1–70 bar
°C
≤ –2
15.
Ūdens rasas punkts – H
2
O DP, pie 40 bar
°C
≤ –10
16.
Ūdeņradis – H
2
mol %
≤ 0,1
17.
Odorants
mg/m
3
≥ 3
balles
≥ 3
Piezīmes.
1. * Dabasgāzes pārvades sistēmā ievadāmās un transportējamās aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumi.
2. **
 
Dabasgāzes sadales sistēmā ievadāmās un transportējamās aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumi, ja
sadales sistēma nav savienota ar pazemes gāzes krātuvi un nav saistīta ar citu valstu gāzapgādes sistēmu.
Ministru prezidenta biedrs, 
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3
/
3