c)

Energoefektivitātes koeficientu EERPL(Tj) daļējās slodzes apstākļos A, B, C un D nosaka saskaņā ar turpmāko skaidrojumu. Daļējās slodzes apstākļos A (pilna slodze) uzskata, ka iekārtas deklarētā jauda ir vienāda ar atdzesēšanas slodzi (PdesignR). Daļējās slodzes apstākļos B, C un D pastāv divas iespējas: i) ja iekārtas deklarētā jauda (DC) atbilst vajadzīgajām atdzesēšanas slodzēm, ir jāizmanto iekārtas attiecīgā EERDC vērtība; tā tas var būt maināmas jaudas iekārtu gadījumā; EERPL(TB,C or D) = EERDC ii) ja iekārtas deklarētā jauda ir lielāka par vajadzīgo atdzesēšanas slodzi, iekārtai ir jāstrādā ieslēgšanas un izslēgšanas ciklos. Tā tas var būt fiksētas jaudas vai maināmas jaudas iekārtu gadījumā. Šādos gadījumos ir jāizmanto pazeminājuma koeficients (Cc), lai aprēķinātu attiecīgo EERPL vērtību. Šis aprēķins ir paskaidrots turpmāk: 1) fiksētas jaudas iekārtām: lai konkrētam periodam noteiktu vidējo izejas temperatūru, nosaka ieejas un izejas temperatūru jaudas testam saskaņā ar šādu vienādojumu: toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test – tinlet,capacity test) * CR kur: — t inlet,capacity test = iztvaikotāja ūdens temperatūra ieejā (apstākļiem B, C vai D, kā noteikts Regulas (ES) 2016/2281 III pielikuma 22. un 23. tabulā), — t outlet,capacity test = iztvaikotāja ūdens temperatūra izejā (apstākļiem B, C vai D, kā noteikts Regulas (ES) 2016/2281 III pielikuma 22. un 23. tabulā), — t outlet,average = vidējā iztvaikotāja vidējā ūdens temperatūra izejā ieslēgšanas/izslēgšanas ciklā (piemēram, + 7 °C, kā noteikts Regulas (ES) 2016/2281 III pielikuma 22. un 23. tabulā), — CR = jaudas koeficients, kas aprēķināts kā atdzesēšanas slodze (PR), kura dalīta ar atdzesēšanas jaudu (Pd) tādos pašos ekspluatācijas apstākļos: Lai noteiktu toutlet,average, ir vajadzīga iteratīva procedūra visos apstākļos (B, C, D), dzesinātāja atdzesēšanas jaudai (regulēšanas solim) esot lielākai par vajadzīgo atdzesēšanas slodzi. — Testē pie toutlet no Regulas (ES) 2016/2281 22. vai 23. tabulas ar ūdens caurplūdumu, kas noteikts testiem apstākļos A dzesinātājiem ar fiksētu ūdens caurplūdumu var ar fiksētu temperatūras starpību dzesinātājiem ar maināmu ūdens caurplūdumu. — Aprēķina CR. — Piemēro aprēķinu toutlet_average, lai aprēķinātu koriģēto toutlet,capacity test, pie kuras veiks testu, nolūkā iegūt Toutlet,average, kas būtu vienāda ar Regulas (ES) 2016/2281 III pielikuma 22. vai 23. tabulā noteikto izejas temperatūru. — Atkārtoti pārbauda koriģēto toutlet un to pašu ūdens caurplūdumu. — Pārrēķina CR. — Atkārto iepriekšējās darbības, līdz CR un toutlet,capacity test vairs nemainās. Pēc tam visiem daļējās slodzes apstākļiem B, C un D aprēķina EERPL: Teksts attēlu kur: — EERDC ir EER, kas atbilst iekārtas deklarētajai jaudai (DC) tajos pašos temperatūras apstākļos kā pie daļējās slodzes apstākļiem B, C un D, — Cc ir dzesinātāju pazeminājuma koeficients daļējās slodzes apstākļos B, C un D, — CR ir jaudas koeficients daļējās slodzes apstākļos B, C un D. Attiecībā uz dzesinātājiem var uzskatīt, ka pazeminājums spiediena izlīdzināšanās ietekmē pie iekārtas atkārtotas palaides ir niecīgs. Vienīgais, kas ietekmē EER cikliskuma laikā, ir atlikusī ieejas jauda, kad kompresors ir izslēgts. Elektrisko ieejas jaudu iekārtas kompresora izslēgtā režīma laikā mēra, kad kompresors ir bijis izslēgts vismaz 10 minūtes. Pazeminājuma koeficientu Cc nosaka katram daļējās slodzes koeficientam: Ja Cc nenosaka testā, tad noklusējuma pazeminājuma koeficients ir Cc = 0,9; 2) maināmas jaudas iekārtām: nosaka deklarēto dzesēšanas jaudu un EERPL pie iekārtas jaudas regulēšanas tuvākā soļa vai pieauguma, lai sasniegtu vajadzīgo atdzesēšanas slodzi. Ja šis solis neļauj sasniegt vajadzīgo atdzesēšanas slodzi ± 10 % robežās (piemēram, no 9,9 kW līdz 8,1 kW, ja vajadzīgā atdzesēšanas slodze ir 9 kW), nosaka jaudu un EERPL pie noteiktās daļējās slodzes temperatūras soļiem jebkurā no vajadzīgās atdzesēšanas slodzes diapazona pusēm. Pēc tam daļējās slodzes jaudu un EERPL nosaka pie vajadzīgās atdzesēšanas slodzes, veicot šajos divos soļos iegūto rezultātu lineāro interpolāciju. Ja iekārtas mazākais regulēšanas solis ir lielāks par vajadzīgo atdzesēšanas slodzi, EERPL pie vajadzīgās daļējās slodzes koeficienta aprēķina, izmantojot fiksētas jaudas iekārtām noteikto pieeju.