LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 172/1

Komisijas paziņojums par to, kā īstenojama Komisijas 2012. gada 6. marta Regula (ES) Nr. 206/2012, ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem,

un

Komisijas 2011. gada 4. maija Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 172/01

(Pagaidu mērīšanas metožu nosaukumu un atsauču publikācija (1) Komisijas Regulas (ES) Nr. 206/2012 un it sevišķi tās II pielikuma īstenošanai, kā arī Deleģētās regulas (ES) Nr. 626/2011 un it sevišķi tās VII pielikuma īstenošanai)

Mērāmais parametrs Organizācija Atsauce Nosaukums Energoefektivitātes koeficients (EER), efektivitātes koeficients (COP) CEN EN 14511:2007 Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu apsildei un dzesēšanai. Energoefektivitātes koeficients (EER) CEN EN 15218:2006 Gaisa kondicionētāji un šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes ar iztvaikošanas dzesētu kondensatoru un ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu dzesēšanai. Testēšanas metodes sezonas energoefektivitātes koeficientam (SEER) un sezonas efektivitātes koeficientam (SCOP) CEN PrEN 14825:2011, 8. un 9. nodaļa Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu apsildei un dzesēšanai – testēšana un raksturlielumi pie nepilnas slodzes un sezonas efektivitātes aprēķināšana Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā CEN EN 62301:2005 Mājsaimniecības elektroiekārtas – gaidstāves režīma elektroenerģijas patēriņa mērīšana Akustiskās jaudas līmenis CEN EN 12102:2008 Telpu apsildei un dzesēšanai paredzētie gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes, siltumsūkņi un gaisa sausinātāji ar elektriskas piedziņas kompresoriem. Gaisnestā trokšņa mērīšana. Akustiskās jaudas noteikšana Energoefektivitāte IEC IEC 60879: 1986 (ar 1992. gada grozījumiem) Elektrisko ventilatoru un regulatoru efektivitāte un konstrukcija Akustiskās jaudas līmenis EN EN 60704-2-7:1997 Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces – Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss – 2. daļa. Īpašas prasības ventilatoriem

Aprēķinu metodes Gaisa kondicionētajiem (≤ 12 kW) un komforta ventilatoriem

SATURS

1 iedaļa. Gaisa kondicionētāji

1. Definīcijas

2. Tabulas

3. Gaisa kondicionētāji, izņemot vienkanāla un divkanālu ierīces

3.1. SEER

3.1.1. Fiksētas jaudas iekārtām –

3.1.2. Iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu –

3.1.3. Maināmas jaudas iekārtām –

3.2. SCOP

3.2.1. Fiksētas jaudas iekārtām –

3.2.2. Iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu –

3.2.3. Maināmas jaudas iekārtām –

3.3. P TO , P SB , P OFF un P CK noteikšana

3.3.1. P TO noteikšana

3.3.2. P SB noteikšana

3.3.3. P OFF noteikšana

3.3.4. P CK noteikšana

4. Vienkanāla un divkanālu iekārtas

4.1. EER

4.2. COP

4.3. Sezonas elektroenerģijas patēriņš

2 iedaļa. Komforta ventilatori

1. Definīcijas

2. Tabulas

3. Īpatnējais ražīgums un gada elektroenerģijas patēriņš

3.1. Īpatnējais ražīgums

3.2. Sezonas elektroenerģijas patēriņš

3 iedaļa. Vispārīgie aspekti

Testa ziņojums

1 IEDAĻA. GAISA KONDICIONĒTĀJI

1. Definīcijas

Definīcijas, kas attiecas uz gaisa kondicionētājiem.

(1) „Gaisa kondicionētājs” ir ierīce ar elektriskās piedziņas kompresoru, ar kuru iespējams dzesēt un/vai sildīt telpas gaisu, izmantojot tvaika kompresijas ciklu, tostarp gaisa kondicionētāji ar papildu funkcijām, piemēram, gaisa sausināšanas, gaisa attīrīšanas, ventilēšanas vai gaisa papildu sildīšanas funkciju, izmantojot kontaktsildīšanu, un ierīces, kuru kondensatora dzesēšanai var izmantot ūdeni (vai nu kondensātu, kas rodas iztvaicētājā, vai ārēji pievadītu ūdeni), ar noteikumu, ka ierīce spēj darboties arī bez papildu ūdens pievadīšanas, izmantojot tikai gaisu.

(2) „Divkanālu gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs, kas pilnīgi novietots netālu no sienas tās telpas iekšpusē, kur kondicionē gaisu, un kam dzesēšanas vai sildīšanas laikā kondensatora vai iztvaicētāja ieplūdes gaisu pievada no ārvides pa vienu kanālu un izvada ārvidē pa otru kanālu.

(3) „Vienkanāla kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs, kam dzesēšanas vai sildīšanas laikā kondensatora vai iztvaicētāja ieplūdes gaisu pievada no telpas, kurā ierīce atrodas, un izvada ārpus šīs telpas.

(4) „Reversīvs gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs, kas spēj darboties gan dzesēšanas, gan sildīšanas režīmā.

(5) „Nominālie standartapstākļi” ir iekštelpas (Tin) un ārvides (Tj) temperatūras kombinācija, kas raksturo ekspluatācijas apstākļus, nosakot nominālo jaudu, akustiskās jaudas līmeni, nominālo gaisa plūsmas ātrumu, īpatnējās energoefektivitātes koeficientu (EERrated) un/vai īpatnējās efektivitātes koeficientu (COPrated), kā noteikts 4. tabulā.

(6) „Nominālā jauda” (Prated ) ir ražotāja deklarētā tvaika kompresijas cikla dzesēšanas vai sildīšanas jauda, ja ierīcei nav dzesēšanas funkcijas, pie nominālajiem standartapstākļiem.

(7) „Iekštelpas temperatūra” (Tin) ir ar sauso termometru mērīta gaisa temperatūra telpās [°C] (relatīvo mitrumu norāda ar atbilstošu mitrā termometra temperatūru).

(8) „Ārvides temperatūra” (Tj) ir ar sauso termometru mērīta gaisa temperatūra ārpus telpām [°C] (relatīvo mitrumu norādot ar atbilstošu mitrā termometra temperatūru).

(9) „Īpatnējās energoefektivitātes koeficients” (EERrated ) ir ierīces deklarētās dzesēšanas jaudas [kW] un nominālās ieejas dzesēšanas jaudas [kW] attiecība pie nominālajiem standartapstākļiem dzesēšanas režīmā.

(10) „Īpatnējās efektivitātes koeficients” (COP rated) ir ierīces deklarētās sildīšanas jaudas [kW] un nominālās ieejas sildīšanas jaudas [kW] attiecība pie nominālajiem standartapstākļiem sildīšanas režīmā.

(11) „Globālās sasilšanas potenciāls” (GSP) ir 1 kg aukstumaģenta, ko izmanto tvaika kompresijas ciklā, globālās sasilšanas veicināšanas potenciāls 100 gados, un to izsaka kilogramos CO2 ekvivalenta. Jāizmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 842/2006 ( 2 ) I pielikuma 2. daļā noteiktās vērtības. Fluoru saturošajiem aukstumaģentiem izmanto GSP vērtības 100 gadu laika posmam, kas norādītas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (KPSP) Trešajā novērtējuma ziņojumā par globālās sasilšanas potenciālu 100 gadu laika posmā (3). Fluoru nesaturošajām gāzēm GSP vērtības 100 gadu laika posmam norādītas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Pirmajā novērtējuma ziņojumā (4). GSP vērtības aukstumaģentu maisījumiem aprēķina pēc Regulas (EK) Nr. 842/2006 I pielikumā noteiktās metodes. Attiecībā uz aukstumaģentiem, kurus neaptver iepriekšējās norādes, kā atsauci izmanto KPSP/UNEP 2010. gada ziņojumu par dzesēšanu, gaisa kondicionēšanu un siltumsūkņiem, datētu ar 2011. gada februāri, vai jaunāku.

(12) „Izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad gaisa kondicionētājs vai komforta ventilators ir pieslēgts elektrotīklam, bet netiek darbināts. Par izslēgtu režīmu uzskata arī stāvokli, kas tikai norāda uz izslēgta režīma stāvokli, kā arī stāvokļus, kuros nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK.

(13) „Gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad iekārta (gaisa kondicionētājs) ir pieslēgta elektrotīklam, ir atkarīga no strāvas avota pievadītās enerģijas, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku: reaktivācijas funkcija ar/bez ieslēgta reaktivācijas funkcijas indikatora un/vai informācijas vai statusa rādījums.

(14) „Reaktivācijas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadības pulti, iebūvētu sensoru vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp pamatfunkcijas.

(15) „Informācijas vai statusa rādījumi” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp pulksteņa laiku.

(16) „Akustiskās jaudas līmenis” ir A-svērtais iekštelpas un/vai āra elementu akustiskās jaudas līmenis [dB(A)], ko mēra pie nominālajiem standartapstākļiem dzesēšanas režīmā (vai sildīšanas režīmā, ja ražojumam nav dzesēšanas funkcijas).

(17) „Aprēķina references apstākļi” ir aprēķina references temperatūras, maksimālās bivalentās temperatūras un maksimālās ekspluatācijas robežas temperatūras prasību kombinācija saskaņā ar 5. tabulu.

(18) „Aprēķina references temperatūra” ir ārvides temperatūra [°C] dzesēšanas (Tdesignc) vai sildīšanas (Tdesignh) režīmā saskaņā ar 3. tabulu, kurā nepilnās slodzes koeficients ir 1 un kura mainās atkarībā no paredzētās dzesēšanas vai sildīšanas sezonas. Skatiet arī A pielikumā sniegto jēdziena skaidrojumu.

(19) „Nepilnās slodzes koeficients” (pl(Tj)) dzesēšanas vai sildīšanas režīmā ir ārvides temperatūra, no kuras atņem 16 °C, dalīta ar aprēķina references temperatūru, no kuras atņem 16 °C.

(20) „Sezona” ir viens no četriem apkārtējo apstākļu kopumiem (četrām sezonām, no kurām viena ir dzesēšanas sezona, bet trīs ir sildīšanas sezonas — vidējā/aukstākā/siltākā), kas sadalījumā pa biniem raksturo ārvides temperatūru kombinācijā ar stundu skaitu, kad šī temperatūra ir katrā sezonā, kurai iekārta deklarēta kā atbilstoša.

(21) „Bins” (ar indeksu j) ir ārvides temperatūras (Tj) un binstundu (hj) kombinācija, kā norādīts 7. tabulā.

(22) „Binstundas” ir katra bina ārvides temperatūras stundu skaits sezonā (hj), kā norādīts 7. tabulā.

(23) „Sezonas energoefektivitātes koeficients” (SEER) ir iekārtas kopējais energoefektivitātes koeficients, kas ir tipisks visai dzesēšanas sezonai un ko aprēķina kā references gada dzesēšanas pieprasījuma un dzesēšanai gadā patērētās elektroenerģijas attiecību.

(24) „References gada dzesēšanas pieprasījums” (QC ) ir references dzesēšanas pieprasījums [kWh/gadā], kurš ir pamatā SEER aprēķinam un kuru nosaka, reizinot aprēķina dzesēšanas slodzi (Pdesignc) un ekvivalento aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaitu (HCE ).

(25) „Ekvivalentais aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaits” (HCE ) ir pieņemtais stundu skaits gadā [h/gadā], kad iekārtai jānodrošina aprēķina dzesēšanas slodze (Pdesignc), lai izpildītu references gada dzesēšanas pieprasījumu, kā noteikts 8. tabulā.

(26) „Gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai” (QCE ) ir elektroenerģijas patēriņš [kWh/gadā], kas nepieciešams, lai izpildītu references gada dzesēšanas pieprasījumu, un to aprēķina, dalot references gada dzesēšanas pieprasījumu ar aktīvā režīma energoefektivitātes koeficientu (SEERon) un iekārtas elektroenerģijas patēriņu dzesēšanas sezonā termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildīšanas režīmā.

(27) „Aktīvā režīma energoefektivitātes koeficients” (SEERon) ir iekārtas vidējais aktīvā režīma energoefektivitātes koeficients dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai, un to iegūst no nepilnās slodzes un binu energoefektivitātes koeficientiem (EERbin(Tj)), piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis.

(28) „Nepilna slodze” ir dzesēšanas slodze (Pc(Tj)) vai sildīšanas slodze (Ph(Tj)) [kW] pie konkrētas ārvides temperatūras Tj, un to aprēķina, reizinot aprēķina slodzi ar nepilnās slodzes koeficientu.

(29) „Bina energoefektivitātes koeficients” (EERbin(Tj)) ir energoefektivitātes koeficients, kas noteikts katram binam j ar ārvides temperatūru Tj sezonā, un to konkrētiem biniem (j) iegūst no nepilnās slodzes, deklarētās jaudas un deklarētā energoefektivitātes koeficienta (EERd(Tj)) un citiem biniem aprēķina, izmantojot interpolāciju/ekstrapolāciju, ja nepieciešams, izmantojot pazeminājuma koeficientu.

(30) „Sezonas efektivitātes koeficients” (SCOP) ir iekārtas kopējais efektivitātes koeficients, kas ir tipisks visai paredzētajai sildīšanas sezonai (SCOP vērtība attiecas uz paredzēto sildīšanas sezonu), un to aprēķina kā references gada sildīšanas pieprasījumu un sildīšanai gadā patērētās elektroenerģijas attiecību.

(31) „References gada sildīšanas pieprasījums” (QH ) ir references sildīšanas pieprasījums [kWh/gadā], kas attiecas uz noteiktu sildīšanas sezonu un ir pamatā SCOP aprēķinam, un to aprēķina, reizinot aprēķina sildīšanas slodzi (Pdesignh) un sezonas ekvivalento aktīvā sildīšanas režīma stundu skaitu (HHE ).

(32) „Ekvivalentais aktīvā sildīšanas režīma stundu skaits” (HHE ) ir uzdotais stundu skaits gadā [h/gadā], kad iekārtai jānodrošina aprēķina slodze (Pdesignh), lai nodrošinātu references gada sildīšanas pieprasījumu, kā noteikts 8. tabulā.

(33) „Gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas funkcijas nodrošināšanai” (QHE ) ir elektroenerģijas patēriņš [kWh/gadā], kas nepieciešams, lai izpildītu norādīto references gada sildīšanas pieprasījumu. Tas attiecas uz noteiktu sildīšanas sezonu. To aprēķina, dalot references gada sildīšanas pieprasījumu ar aktīvā režīma efektivitātes koeficientu (SCOPon) un iekārtas elektroenerģijas patēriņu sildīšanas sezonā termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildīšanas režīmā.

(34) „Aktīvā režīma sezonas efektivitātes koeficients” (SCOPon) ir iekārtas vidējais aktīvā režīma efektivitātes koeficients attiecīgajai sildīšanas sezonai, un to iegūst no nepilnās slodzes, elektriskā rezerves sildītāja jaudas (attiecīgos gadījumos) un konkrēto binu efektivitātes koeficientiem (COPbin(Tj), un pēc binstundu skaita vidējo svērto attiecīgo binu efektivitātes koeficienta.

(35) „Elektriskā rezerves sildītāja jauda” (elbu(Tj)) ir faktiskā vai uzdotā elektriskā rezerves sildītāja, kura COP = 1, jauda [kW], kas papildina deklarēto sildīšanas jaudu (Pdh(Tj)), lai pie ārvides temperatūras Tj nodrošinātu nepilno sildīšanas slodzi (Ph(Tj)) gadījumā, ja Pdh(Tj) ir mazāka nekā Ph(Tj).

(36) „Bina efektivitātes koeficients” (COPbin(Tj)) ir katra bina j efektivitātes koeficients ārvides temperatūru Tj sezonā, un konkrētiem biniem (j) to iegūst no nepilnās slodzes, deklarētās jaudas un deklarētā efektivitātes koeficienta (COPd(Tj)) un citiem biniem aprēķina ar interpolāciju/ekstrapolāciju, ja nepieciešams, korekcijai izmantojot pazeminājuma koeficientu.

(37) „Deklarētā jauda” [kW] ir ražotāja deklarētā iekārtas tvaika kompresijas cikla jauda dzesēšanas (Pdc(Tj)) vai sildīšanas (Pdh(Tj)) režīmā pie ārvides temperatūras Tj un iekštelpas temperatūras (Tin).

(38) „Jaudas regulēšana” ir iekārtas spēja mainīt jaudu, tādējādi mainot plūsmas ātrumu. Iekārtām jānorāda, ka tās ir „fiksētas jaudas”, ja iekārtai nevar izmainīt gaisa plūsmu, ar „pakāpjveida” regulēšanu, ja gaisa plūsmas ātrumu maina vai variē, izmantojot ne vairāk kā divus iestatījumus, vai „maināmas” jaudas, ja gaisa plūsmu maina vai variē ar trim vai vairāk iestatījumiem.

(39) „Funkcija” ir norāde, vai iekārta spēj dzesēt vai sildīt gaisu telpās vai nodrošināt abas funkcijas.

(40) „Aprēķina slodze” ir deklarētā dzesēšanas slodze (Pdesignc) un/vai deklarētā sildīšanas slodze (Pdesignh) [kW] pie aprēķina references temperatūras, kad a. dzesēšanas režīmā Pdesignc ir vienāda ar deklarēto dzesēšanas jaudu, ja Tj ir vienāda ar Tdesignc; b. sildīšanas režīmā Pdesignh ir līdzvērtīga nepilnajai slodzei, ja Tj ir vienāda ar Tdesignh.

(41) „Deklarētais energoefektivitātes koeficients” (EERd(Tj)) ir ražotāja deklarētais energoefektivitātes koeficients ierobežotam skaitam konkrētu binu (j) pie ārvides temperatūras (Tj).

(42) „Deklarētais efektivitātes koeficients” (COPd(Tj)) ir ražotāja deklarētais efektivitātes koeficients ierobežotam skaitam konkrētu binu (j) pie ārvides temperatūras (Tj).

(43) „Bivalentā temperatūra” (Tbiv) attiecas uz sildīšanas režīmu un ir ražotāja deklarētā ārvides temperatūra (Tj) [°C], kurā deklarētā jauda ir vienāda ar nepilno slodzi un kurai pazeminoties deklarētā jauda jāpapildina ar elektriskā rezerves sildītāja jaudu, lai nodrošinātu nepilno sildīšanas slodzi.

(44) „Ekspluatācijas robežtemperatūra” (Tol) ir ārvides temperatūra [°C], ko ražotājs deklarējis sildīšanai, zem kuras gaisa kondicionētājs vairs nespēj nodrošināt sildīšanu. Ja temperatūra ir zemāka par šo temperatūru, deklarētā jauda ir vienāda ar nulli.

(45) „Ciklisko intervālu jauda” [kW] ir (laikā svērtā) vidējā deklarētās jaudas vērtība ciklisko testu intervālā dzesēšanai (Pcycc) vai sildīšanai (Pcych).

(46) „Ciklisko intervālu efektivitāte dzesēšanai” (EERcyc) ir vidējais energoefektivitātes koeficients ciklisko testu intervālā (kompresors ieslēdzas un izslēdzas), ko aprēķina, kopējo dzesēšanas enerģiju intervāla laikā [kWh] dalot ar kopējo kompresora dzinēja patērēto elektroenerģiju tajā pašā intervālā [kWh].

(47) „Ciklisko intervālu efektivitāte sildīšanai” (COPcyc) ir vidējais efektivitātes koeficients ciklisko testu intervālā (kompresors ieslēdzas un izslēdzas), ko aprēķina, kopējo sildīšanas enerģiju intervāla laikā [kWh] dalot ar kopējo kompresora patērēto elektroenerģiju tajā pašā intervālā [kWh].

(48) „Pasliktinājuma koeficients” ir cikliskuma radītā efektivitātes zuduma mērs (kompresors ieslēdzas/izslēdzas aktīvajā režīmā), lielums, kas noteikts dzesēšanai (Cdc), sildīšanai (Cdh) vai kam piešķirta standarta vērtība 0,25.

(49) „Aktīvais režīms” ir režīms, kurš atbilst ēkas dzesēšanas vai sildīšanas slodzes stundu skaitam un kurā ir aktivizēta ierīces dzesēšanas vai sildīšanas funkcija. Šis stāvoklis var būt saistīts ar ierīces ieslēgta/izslēgta stāvokļa ciklu maiņu, lai sasniegtu vai uzturētu vajadzīgo telpas gaisa temperatūru.

(50) „Termostata izslēgts režīms” ir režīms, kurš atbilst stundu skaitam bez dzesēšanas vai sildīšanas slodzes un kurā ierīces dzesēšanas vai sildīšanas funkcija ir ieslēgta, bet iekārta netiek izmantota, jo nav dzesēšanas vai sildīšanas slodzes. Tāpēc šis stāvoklis ir saistīts ar ārvides temperatūru, nevis telpu slodzi. Ieslēgta/izslēgta stāvokļa ciklu maiņu aktīvajā režīmā neuzskata par termostata izslēgtu režīmu.

(51) „Režīms ar ieslēgtu kartera sildītāju” ir stāvoklis, kad iekārta ir aktivizējusi kompresora kartera sildītāju, lai novērstu aukstumaģenta nonākšanu kompresorā un kompresora palaišanas brīdī samazinātu aukstumaģenta koncentrāciju kompresora eļļā.

(52) „Elektroenerģijas patēriņš termostata izslēgtā režīmā” (PTO ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš [kWh], kad tā atrodas termostata izslēgtā režīmā.

(53) „Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā” (PSB ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš [kWh], kad tā atrodas gaidstāves režīmā.

(54) „Elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā” (POFF ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš [kWh], kad tā atrodas izslēgtā režīmā.

(55) „Elektroenerģijas patēriņš režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju” (PCK ) ir iekārtas elektroenerģijas patēriņš [kWh], kad tā atrodas režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju.

(56) „Darbības stundu skaits termostata izslēgtā režīmā” (HTO ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta darbojas termostata izslēgtā režīmā. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

(57) „Darbības stundu skaits gaidstāves režīmā” (HSB ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta darbojas gaidstāves režīmā. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

(58) „Darbības stundu skaits izslēgtā režīmā” (HOFF ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta atrodas izslēgtā režīmā. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

(59) „Darbības stundu skaits režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju” (HCK ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta atrodas režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju. Vērtība ir atkarīga no attiecīgās sezonas un funkcijas.

(60) „Nominālais gaisa plūsmas ātrums” ir gaisa plūsmas ātrums [m3/h], ko mēra pie gaisa kondicionētāju telpās un/vai ārpus telpām izvietotu bloku gaisa izplūdes atverēm pie nominālajiem standartapstākļiem dzesēšanai (vai sildīšanai, ja produktam nav dzesēšanas funkcijas).

(61) „Nominālā elektriskā jauda dzesēšanai” (PEER ) ir iekārtai pievadītā elektriskā jauda [kW], kad tā nodrošina dzesēšanu pie nominālajiem standartapstākļiem.

(62) „Nominālā sildīšanas ieejas jauda” (PCOP ) ir iekārtai pievadītā elektriskā jauda [kW], kad tā nodrošina sildīšanu pie nominālajiem standartapstākļiem.

(63) „Vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāju elektroenerģijas patēriņš” (attiecīgi QSD un QDD ) ir vienkanāla vai divkanālu gaisa kondicionētāju elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas un/vai sildīšanas režīmā (atkarībā no izmantotā) [vienkanāla gaisa kondicionētājiem kWh/h, divkanālu gaisa kondicionētājiem kWh/gadā].

(64) „Jaudas attiecība” ir visu darbojošos telpās izvietoto bloku kopējās deklarētās dzesēšanas vai sildīšanas jaudas attiecība pret āra bloka deklarēto dzesēšanas vai sildīšanas jaudu pie nominālajiem standartapstākļiem.

(65) „Pielaide” ir deklarētās jaudas pieļaujamā novirze pie ārvides temperatūras Tj no nepilnas slodzes, kas noteikta tai pašai ārvides temperatūrai Tj, kura izmantota iekārtu ar pakāpjveida regulēšanu un maināmas jaudas iekārtu aprēķināšanā.

2. Tabulas

1. tabula

Informācijas lapa par gaisa kondicionētājiem, izņemot vienkanāla un divkanālu iekārtas (5)

Informācija tā modeļa norādīšanai, uz kuru informācija attiecas





Funkcija (norāda, uz kuru funkciju informācija attiecas) Ja informācija attiecas uz sildīšanu: norāda sildīšanas sezonu, uz kuru informācija attiecas. Sniegtajai informācijai vienlaikus jāattiecas tikai uz vienu sildīšanas sezonu. Iekļauj vismaz „vidējo” sildīšanas sezonu. dzesēšana JĀ/NĒ Vidējā (obligāti) JĀ/NĒ sildīšana JĀ/NĒ Siltāka (ja noteikta) JĀ/NĒ Aukstāka (ja noteikta) JĀ/NĒ Pozīcija apzīmējums vērtība vienība Pozīcija apzīmējums vērtība vienība Aprēķina slodze Sezonas efektivitāte dzesēšana Pdesignc x,x kW dzesēšana SEER x,xx — sildīšana/vidējā Pdesignh x,x kW sildīšana/vidējā SCOP (A) x,xx — sildīšana/siltāka Pdesignh x,x kW sildīšana/siltāka SCOP (W) x,xx — sildīšana/aukstāka Pdesignh x,x kW sildīšana/aukstāka SCOP (C) x,xx — Deklarētā dzesēšanas jauda (6) pie temperatūras telpās 27(19) °C un ārvides temperatūras Tj Deklarētais energoefektivitātes koeficients (6) dzesēšanai, pie temperatūras telpās 27(19) °C un ārvides temperatūras Tj Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — Deklarētā jauda (6) sildīšanai/ vidējā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj Deklarētais efektivitātes koeficients (6) sildīšanai/ vidējā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj=bivalentā temperatūra Pdh x,x kW Tj = bivalentā temperatūra COPd x,x — Tj = ekspluatācijas robežvērtība Pdh x,x kW Tj = ekspluatācijas robežvērtība COPd x,x — Deklarētā jauda (6) sildīšanai/ siltākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj Deklarētais efektivitātes koeficients (6) sildīšanai/ siltākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = bivalentā temperatūra Pdh x,x kW Tj = bivalentā temperatūra COPd x,x — Tj = ekspluatācijas robežvērtība Pdh x,x kW Tj = ekspluatācijas robežvērtība COPd x,x — Deklarētā jauda (6) sildīšanai/ aukstākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj Deklarētais īpatnējās efektivitātes koeficients (6) sildīšanai/ aukstākā sezonā, pie temperatūras telpās 20 °C un ārvides temperatūras Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = bivalentā temperatūra Pdh x,x kW Tj = bivalentā temperatūra COPd x,x — Tj = ekspluatācijas robežvērtība Pdh x,x kW Tj = ekspluatācijas robežvērtība COPd x,x — Tj = – 15 °C Pdh x,x kW Tj = – 15 °C COPd x,x — Bivalentā temperatūra Ekspluatācijas robežtemperatūra sildīšana/vidējā Tbiv x °C sildīšana/vidējā Tol x °C sildīšana/siltākā Tbiv x °C sildīšana/siltākā Tol x °C sildīšana/aukstākā Tbiv x °C sildīšana/aukstākā Tol x °C Cikla elektroenerģijas patēriņš Cikla efektivitāte dzesēšana Pcycc x,x kW dzesēšana EERcyc x,x — sildīšana Pcych x,x kW sildīšana COPcyc x,x — Pasliktinājuma koeficients dzesēšanai (7) Cdc x,x — Pasliktinājuma koeficients sildīšanai (7) Cdh x,x — Elektriskā ieejas jauda režīmos, kas nav „aktīvs režīms” Sezonas elektroenerģijas patēriņš izslēgts režīms POFF x,x W dzesēšana QCE x kWh/a gaidstāves režīms PSB x,x W sildīšana/vidējā QHE/A x kWh/a termostata izslēgts režīms PTO x,x W sildīšana/siltākā QHE/W x kWh/a kartera sildītāja režīms PCK x,x W sildīšana/aukstākā QHE/C x kWh/a Jaudas regulēšana (norāda vienu no trim variantiem) Citas pozīcijas fiksētas jaudas JĀ/NĒ Akustiskās jaudas līmenis (telpās/ ārpus telpām) LWA x,x / x,x dB(A) ar pakāpjveida regulēšanu JĀ/NĒ Globālās sasilšanas potenciāls GSP x kg CO2 ekv. maināmas jaudas JĀ/NĒ Nominālā gaisa plūsma (telpās/ ārpus telpām) — x/x m3/h Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai Vismaz ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese.





2. tabula

Vienkanāla un divkanālu gaisa kondicionētāju informācijas lapa

Informācija tā modeļa norādīšanai, uz kuru informācija attiecas [aizpilda vajadzīgo]





Apraksts Apzīmējums Vērtība Vienība Nominālā dzesēšanas izejas jauda Prated dzesēšanai [x,x] kW Nominālā sildīšanas izejas jauda Prated sildīšanai [x,x] kW Nominālā ieejas jauda dzesēšanai PEER [x,x] kW Nominālā ieejas jauda sildīšanai PCOP [x,x] kW Nominālais energoefektivitātes koeficients EERrated [x,x] — Īpatnējās efektivitātes koeficients COPrated [x,x] — Jaudas patēriņš termostata izslēgtā režīmā PTO [x,x] W Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā PSB [x,x] W Sezonas elektroenerģijas patēriņš divkanālu (DD) iekārtām: elektroenerģijas patēriņš stundā DD: kWh/60 min. vienkanāla (SD) iekārtām: elektroenerģijas patēriņš stundā Q [x,x] SD: kWh/60 min. Akustiskās jaudas līmenis (tikai telpās) LWA [x] dB(A) Aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciāls GSP [x] kgCO2 ekv. Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai Vismaz ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese.





3. tabula

Parametru saraksts sezonas efektivitātes SEER/SCOP aprēķināšanai

Apraksts Apzīmējums Vērtība Vienība Piezīme Binu parametri Bina indekss j 0 Divi būtiskākie cipari aiz komata Ārvides temperatūra, kas izteikta binos j Tj 0 °C Dzesēšanas slodze, kas izteikta binos j Pc(Tj) 0,00 kW Sildīšanas slodze, kas izteikta binos j Ph(Tj) 0,00 kW Dzesēšanas jauda, kas izteikta binos j Pdc(Tj) 0,00 kW Sildīšanas jauda, kas izteikta binos j Pdh(Tj) 0,00 kW Rezerves sildītāja sildīšanas jauda, kas izteikta binos j elbu(Tj) 0,00 kW NEMAINĪGIE LIELUMI Aprēķina references ārvides temperatūra dzesēšana: Tdesignc sildīšana: Tdesignh 0 °C Vērtības norādītas 5. tabulā Ekvivalentās stundas sezonā aktīvā režīmā dzesēšana: HCE sildīšana: HHE 0 h Vērtības norādītas 8. tabulā Stundu skaits sezonā termostata izslēgtā režīmā HTO 0 h Vērtības norādītas 8. tabulā Stundu skaits sezonā kartera sildīšanas režīmā HCK 0 h Vērtības norādītas 8. tabulā Stundu skaits sezonā gaidstāves režīmā HSB 0 h Vērtības norādītas 8. tabulā Stundu skaits sezonā izslēgtā režīmā HOFF 0 h Vērtības norādītas 8. tabulā Iekštelpas gaisa temperatūra dzesēšanas režīmam Tin 0 °C Vērtības norādītas 6. tabulā





4. tabula

Nominālie standartapstākļi (temperatūras norādītas °C ar sauso/mitro termometru)

Ierīce Funkcija Iekštelpas gaisa temperatūra Tin Ārvides gaisa temperatūra Tj Gaisa kondicionētāji, izņemot vienkanāla iekārtas (ietverot divkanālu iekārtas) dzesēšana 27 / 19 35 / 24 sildīšana 20 / maks. 15 7 / 6 Vienkanāla iekārtas dzesēšana 35 / 24 35 / 24 (8) sildīšana 20 / 12 20 / 12 (8)





5. tabula

Aprēķina references apstākļi (temperatūras norādītas °C ar sauso/mitro termometru)

Funkcija/sezona Iekštelpas gaisa temperatūra Tin Ārvides gaisa temperatūra Tdesignc / Tdesignh Bivalentā temperatūra Tbiv Ekspluatācijas robežtemperatūra Tol Dzesēšana 27 °C / wb: 19 Tdesignc = 35 / 24 neattiecas neattiecas Sildīšana/vidējā 20 °C Tdesignh = – 10 / – 11 2 maks. – 7 maks. Sildīšana/siltākā / wb: 15 maks. Tdesignh = 2 / 1 7 maks. 2 maks. Sildīšana/aukstākā Tdesignh = – 22 / – 23 – 7 maks. – 15 maks.





6. tabula

Nepilnās slodzes testa apstākļi

Dzesēšana Iekštelpas gaisa temperatūra Ārvides gaisa temperatūra A 27 °C / wb: 19 35 °C B 30 °C C 25 °C D 20 °C Sildīšana Iekštelpas gaisa temperatūra (Tin) Ārvides gaisa temperatūra (Tj) attiecīgajai sezonai, kas izteikta °C Vidējā Siltāka Aukstāka A 20 °C / wb: 15 maks. –7 neattiecas –7 B +2 +2 +2 C +7 +7 +7 D +12 +12 +12 G neattiecas neattiecas –15

7. tabula

Dzesēšanas un sildīšanas sezonu bini (j = bina indekss, Tj = ārvides temp., hj = stundas gadā uz katru binu)

DZESĒŠANAS SEZONA j nr. Tj °C hj st. 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 Stundas kopā: 2 602





SILDĪŠANAS SEZONA j nr. Tj °C hj st. „Siltāka” „Vidējā” „Aukstāka” 1 līdz 8 – 30 līdz – 23 0 0 0 9 –22 0 0 1 10 –21 0 0 6 11 –20 0 0 13 12 –19 0 0 17 13 –18 0 0 19 14 –17 0 0 26 15 –16 0 0 39 16 –15 0 0 41 17 –14 0 0 35 18 –13 0 0 52 19 –12 0 0 37 20 –11 0 0 41 21 –10 0 1 43 22 –9 0 25 54 23 –8 0 23 90 24 –7 0 24 125 25 –6 0 27 169 26 –5 0 68 195 27 –4 0 91 278 28 –3 0 89 306 29 –2 0 165 454 30 –1 0 173 385 31 0 0 240 490 32 1 0 280 533 33 2 3 320 380 34 3 22 357 228 35 4 63 356 261 36 5 63 303 279 37 6 175 330 229 38 7 162 326 269 39 8 259 348 233 40 9 360 335 230 41 10 428 315 243 42 11 430 215 191 43 12 503 169 146 44 13 444 151 150 45 14 384 105 97 46 15 294 74 61 Stundas kopā: 3 590 4 910 6 446

8. tabula

Katra gaisa kondicionētāju tipa ekspluatācijas stundu skaits katrā darbības režīmā (h/gadā)

Gaisa kondicionētāja tips/funkcija Vienība Sildīšanas sezona Ieslēgts režīms Termostata izslēgts režīms Gaidstāves režīms Izslēgts režīms Režīms ar ieslēgtu kartera sildītāju dzesēšana: HCE sildīšana: HHE HTO HSB HOFF HCK Gaisa kondicionētāji, izņemot divkanālu un vienkanāla iekārtas Dzesēšanas iekārtas dzesēšanas režīmā h/gadā 350 221 2 142 5 088 7 760 Dzesēšanas un sildīšanas iekārtas dzesēšanas un sildīšanas režīmā Dzesēšanas režīms h/gadā 350 221 2 142 0 2 672 Sildīšanas režīms h/gadā Vidējā 1 400 179 0 0 179 Siltākā 1 400 755 0 0 755 Aukstākā 2 100 131 0 0 131 Sildīšanas iekārtas sildīšanas režīmā h/gadā Vidējā 1 400 179 0 3 672 3 851 Siltākā 1 400 755 0 4 345 4 476 Aukstākā 2 100 131 0 2 189 2 944 Divkanālu iekārtas Dzesēšanas iekārtas dzesēšanas režīmā h/60 min 1 neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas Dzesēšanas un sildīšanas iekārtas dzesēšanas un sildīšanas režīmā Dzesēšanas režīms h/60 min 1 neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas Sildīšanas režīms h/60 min 1 neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas Sildīšanas iekārtas sildīšanas režīmā h/60 min 1 neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas Vienkanāla iekārtas Dzesēšanas režīms h/60 min 1 neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas Sildīšanas režīms h/60 min 1 neattiecas neattiecas neattiecas neattiecas

3. Gaisa kondicionētāji, izņemot vienkanāla un divkanālu ierīces

Šajā iedaļā ir aprakstīta metode gaisa kondicionētāju, izņemot vienkanāla un divkanālu iekārtu, sezonas efektivitātes un gada elektroenerģijas patēriņa aprēķināšanai, kas vajadzīgs dzesēšanas un sildīšanas funkciju nodrošināšanai.

3.1. SEER

SEER ir sezonas energoefektivitātes koeficients dzesēšanas funkciju nodrošināšanai, kuru aprēķina šādi:

SEER= QC / QCE , 1. vienādojums

kur:

QC ir references gada dzesēšanas pieprasījums [kWh/gadā], ko aprēķina kā:

QC = Pdesignc * HCE, 2. vienādojums

kur:

Pdesignc ir aprēķina dzesēšanas slodze [kW], kas vienāda ar deklarēto dzesēšanas jaudu Pdc(Tj) pie Tj = Tdesignc ārvides temperatūras;

HCE ir ekvivalentais aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaits [st.], kā norādīts 8. tabulā.

QCE ir gada elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai [kWh/gadā], ko aprēķina kā:

QCE = (QC / SEERon) + HTO ·PTO+ HCK ·PCK+ HOFF ·POFF+ HSB ·PSB 3. vienādojums 4. vienādojums

kur:

Tj ir bina temperatūra, kas noteikta binam ar indeksu j saskaņā ar 7. tabulu;

j ir bina indekss;

n ir binu skaits;

hj ir stundu skaits, kuras piešķirtas binam ar indeksu j saskaņā ar 7. tabulu;

Pc(Tj) ir nepilnā dzesēšanas slodze pie bina temperatūras j, ko aprēķina kā:

Pc(Tj) = Pdesignc * pl(Tj), 5. vienādojums

kur:

Pdesignc ir kā definēts iepriekš;

pl(Tj) ir nepilnās slodzes koeficients, ko aprēķina kā (un atbilstoši: pl(Tj) = 1,00 pie Tj = Tdesignc):

pl(Tj) = (Tj – 16) / (Tdesignc – 16) 6. vienādojums

Tdesignc ir dzesēšanas sezonas aprēķina references temperatūra, kas izteikta °C saskaņā ar 5. tabulu;

EERbin(Tj) ir bina energoefektivitātes koeficients, kas attiecas uz binu j un ko aprēķina, izmantojot turpmāk norādītos vienādojumus attiecībā uz vai nu fiksētas jaudas iekārtām, vai iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu, vai arī maināmas jaudas iekārtām, kur:

3.1.1. Fiksētas jaudas iekārtām –

aprēķina enkurpunktus EERbin(Tj) turpmāk norādītajām binu temperatūrām, kas jāizmanto interpolācijās un ekstrapolācijās EERbin(Tj) vērtībām citos binos.

Aprēķina pie Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) 7. vienādojums

pie Tj = 30, 25, 20 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)*[1 – Cdc*(1 – Pc(Tj)/Pdc(Tj))] 8. vienādojums

kur:

EERd(Tj) ir deklarētais energoefektivitātes koeficients pie noteiktas ārvides temperatūras Tj, kā 1. tabulā norādījis ražotājs;

Pc(Tj) ir nepilnā slodze pie bina temperatūras Tj = 30, 25, 20 °C, kā noteikts 5. vienādojumā.

Pdc(Tj) ir deklarētā dzesēšanas jauda pie noteiktas ārvides temperatūras Tj, kā 1. tabulā norādījis ražotājs;

Cdc ir pasliktinājuma koeficients dzesēšanai, kam vai nu ir piešķirta standarta vērtība 0,25, vai kas ir vienāds ar Cdh (sildīšanai), vai ko nosaka testos un aprēķina pie Tj = 20 °C kā:

Cdc= (1 – EERcyc/EERd(Tj))/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)), 9. vienādojums

kur:

EERcyc ir vidējais energoefektivitātes koeficients ciklisko testu intervālā (aktīvā + izslēgtā režīmā), ko aprēķina, kopējo dzesēšanas enerģiju intervāla laikā [kWh] dalot ar kopējo kompresora dzinēja patērēto elektroenerģiju tajā pašā intervālā [kWh].

Pcycc ir (laika svērtā) vidējā dzesēšanas izejas jauda [kW] ciklisko testu intervālā (aktīvā + izslēgtā režīmā);

EERbin(Tj) vērtības citiem biniem aprēķina šādi:

— biniem j pie ārvides temperatūrām no Tj < 35 °C līdz Tj > 20 °C, izņemot Tj = 30 °C vai 25 °C, EERbin(Tj) aprēķina, izmantojot lineāru interpolāciju no diviem tuvākajiem enkurpunktiem;

— biniem j pie ārvides temperatūras Tj, kas augstāka par 35 °C, EERbin(Tj) vērtība atbilst EERbin (Tj = 35 °C) vērtībai;

— biniem j pie ārvides temperatūras Tj, kas zemāka par 20 °C, EERbin(Tj) vērtības atbilst EERbin(Tj = 20 °C) vērtībām;

3.1.2. Iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu –

aprēķina enkurpunktus EERbin(Tj) turpmāk norādītajām binu temperatūrām, kas jāizmanto interpolācijās un ekstrapolācijās EERbin(Tj) vērtībām citos binos.

Ražotājs attiecībā uz visiem testa apstākļiem deklarē aprīkojuma dzesēšanas jaudu (Pdc(Tj)) un efektivitāti (EERd(Tj)) pie abiem iestatījumiem, ko apzīmē ar „_ hi ” iestatījumam, kurš nodrošina visaugstāko jaudu, un ar „_ lo ” iestatījumam, kas nodrošina zemāko jaudu. EERbin(Tj) enkurpunktus aprēķina no Pdchi, Pdclo un EERd hi, EERdlo jaudas un efektivitātes vērtībām, un to dara šādi:

pie Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) hi 10. vienādojums

pie Tj = 30, 25, 20 °C:

ja Pdesignc*pl(Tj)*(1 – pielaide) ≤ Pdc(Tj)lo ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1 + pielaide), tad:

EERbin(Tj) = EERd(Tj), 11. vienādojums

kur:

pielaide = 10 %; 12. vienādojums

ja Pdesignc*pl(Tj)*(1 – pielaide) ≤ Pdc(Tj) hi ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1 + pielaide), tad:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)hi 13. vienādojums

ja pielaide ir kā noteikts iepriekš;

ja Pc(Tj) > Pdc(Tj)lo , tad:

14. vienādojums

pretējā gadījumā:

EERbin(Tj)= EERdlo · [1 – Cdc · (1 – Pc(Tj) / Pdc(Tj)lo) ], 15. vienādojums

kur:

EERd(Tj)hi un EERd(Tj)lo ir deklarētās efektivitātes vērtības saskaņā ar 1. tabulu;

Pdc(Tj)hi un Pdc(Tj)lo ir deklarētās jaudas vērtības saskaņā ar 1. tabulu;

Pc(Tj) ir nepilnā slodze binam j pie Tj 20, 25, 30 un 35 °C;

Cdc ir pasliktinājuma koeficients dzesēšanai, kam vai nu ir piešķirta standarta vērtība 0,25, vai kas ir vienāds ar Cdh (sildīšanai), vai ko nosaka testos un aprēķina pie Tj = 35 °C kā:

Cdc= (1 – EERcyc/EERd(Tj)lo)/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)lo), 16. vienādojums

kur:

EERcyc un Pcycc atbilst iepriekš noteiktajām vērtībām;

EERbin(Tj) vērtības biniem j pie ārvides temperatūrām Tj, izņemot Tj = 35, 30, 25 un 20 °C, aprēķina saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami fiksētas jaudas iekārtām;

3.1.3. Maināmas jaudas iekārtām –

aprēķina enkurpunktus EERbin(Tj) turpmāk norādītajām binu temperatūrām, kas jāizmanto interpolācijās un ekstrapolācijās EERbin(Tj) vērtībām pie citiem biniem.

Ja iekārtas jaudas regulēšana pieļauj to darbināt ar jaudu Pdc(Tj) , kas atbilst vajadzīgajai nepilnajai slodzei Pdesignc * (pl(Tj) ± pielaide) , pieņem, ka EERbin(Tj) binam j ir vienāds ar EERd(Tj).

Aprēķina pie Tj = 35, 30, 25 un 20 °C:

ja Pdesign*pl(Tj)*(1 – pielaide) < Pdc(Tj) < Pdesign*pl(Tj)*(1 + pielaide), tad:

EERbin(Tj) = EERd(Tj), 17. vienādojums

kur:

pielaide, Pdc(Tj), Pdesignc, pl(Tj), EERbin(Tj) un EERd(Tj) ir, kā noteikts iepriekš,

pretējā gadījumā: izmanto aprēķinu procedūru, kas noteikta iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu.

3.2. SCOP

SCOP ir sezonas efektivitātes koeficients sildīšanai. SCOP aprēķini attiecas uz aprēķina sildīšanas sezonu (vidējā/siltāka/aukstāka), jo katrai sildīšanas sezonai ir atšķirīgi bini, aprēķina references temperatūra un aprēķina slodze. Turpmāk sniegtie aprēķini parāda vispārīgu pieeju, kas būs jāatkārto attiecībā uz katru aprēķina sildīšanas sezonu.

Sezonas efektivitātes koeficientu sildīšanai aprēķina kā:

SCOP= QH / QHE, 18. vienādojums

kur:

QH ir references gada sildīšanas pieprasījums [kWh/gadā], ko aprēķina kā:

QH = Pdesignh * HHE, 19. vienādojums

kur:

Pdesignh ir aprēķina sildīšanas slodze [kW], ko aprēķina no deklarētā bivalentā punkta Tbiv (Tvib sniedz pl(Tj) pie Tj=Tbiv) un deklarētās jaudas Pdh(Tj) pie Tj=Tbiv. Šāda Pdesignh, kā norādīts 1. tabulā, ir sildīšanas slodze pie Tj=Tdesignh ekspluatācijas apstākļos, kur pl(Tj) = 1.00;

HHE ir ekvivalentais aktīvā sildīšanas režīma stundu skaits [st.], kā norādīts 8. tabulā.

QHE ir gada elektroenerģijas patēriņš sildīšanas funkcijas nodrošināšanai [kWh/gadā], ko aprēķina kā:

QHE = (QH / SCOPon) + HTO · PTO+ HCK · PCK+ HOFF · POFF+ HSB · PSB, 20. vienādojums

kur:

QH atbilst iepriekš noteiktajai vērtībai;

HTO , HCK , HOFF , HSB ir sezonas sildīšanas darbības stundu skaits (h/gadā) attiecīgi termostata izslēgtā režīmā, režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju, izslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā, kā norādīts 8. tabulā;

PTO , PCK , POFF , PSB ir iekārtai pievadītā elektriskā jauda [kW] attiecīgi termostata izslēgtā režīmā, režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju, izslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā;

SCOPon ir vidējais sezonas efektivitātes koeficients, ko iegūst no konkrēto binu efektivitātes koeficientiem, piemērojot to sezonas stundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis, un ietverot binu rezerves patērēto jaudu, kur Pdh(Tj) < Ph(Tj):

21. vienādojums

kur:

Tj, j, n un hj atbilst iepriekš noteiktajām vērtībām;

Pc(Tj) ir sildīšanas slodze pie bina j, ko aprēķina kā:

Ph(Tj) = Pdesignh*pl(Tj), 22. vienādojums

kur:

pl(Tj) = (Tj– 16) / (Tdesignh – 16) 23. vienādojums

Tdesignh ir sildīšanas sezonas aprēķina references temperatūra, kas izteikta °C saskaņā ar 5. tabulu un ko nosaka aprēķina sildīšanas sezona;

elbu(Tj) ir rezerves sildītāja jauda [kW] binam j, kura vajadzīga, lai nodrošinātu nepilno sildīšanas jaudu, ja nepietiek ar deklarēto jaudu, un kuru aprēķina kā:

ja Pdh(Tj) < Ph(Tj): elbu(Tj) = Ph(Tj) – Pdh(Tj), 24. vienādojums ja Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj): elbu(Tj) = 0 25. vienādojums

Pdh(Tj) ir deklarētā sildīšanas jauda, kas attiecas uz binu j un kas jāaprēķina, izmantojot Pdh(Tj) deklarētās vērtības pie testēšanas temperatūrām Tj = – 15, – 7, 2, 7, 12 °C un/vai Tbiv, kuru pieejamība ir atkarīga no aprēķina sildīšanas sezonas (skat. 6. tabulu, lai uzzinātu vajadzīgās deklarējamās temperatūras sildīšanas sezonai). Pdh(Tj) pārējiem biniem, kas nav noteikti, aprēķina, izmantojot deklarēto jaudu Pdh(Tj) lineāru interpolāciju pie tuvākajām ārvides temperatūrām. Tikai vidējā sildīšanas sezonā un aukstākajā sildīšanas sezonā, kas nav viena no aprēķina sezonām (t. i., COP(– 15) nav pieejams), ir pieļaujams šā noteikuma izņēmums, proti, COPbin(Tj) vērtības pie ārvides temperatūras – 8, – 9 un – 10°C var lineāri ekstrapolēt no enkurpunktiem COPd(Tj) pie – 7°C un 7°C fiksētas jaudas iekārtām. Maināmas jaudas iekārtām šīs vērtības ekstrapolē no COPd(– 7) un COPd(Tbiv). Ja Tbiv = – 7°C, tad pieņem, ka COP(– 8), COP(– 9) un COP(– 10) ir vienāds ar COP(– 7). Ja aprēķina sildīšanas sezona ir „aukstāka” un ja zemākais Pdh ir pie – 15 °C, Pdh jaudu pie Tj<– 15 °C pamatā ir ekstrapolācija no vērtībām pie Tj= – 15 °C un – 7 °C.

COPbin(Tj) ir bina efektivitātes koeficients, kas attiecas uz binu j un ko aprēķina, izmantojot turpmāk norādītos vienādojumus attiecībā uz vai nu fiksētas jaudas iekārtām, vai iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu, vai arī maināmas jaudas iekārtām, kur:

3.2.1. Fiksētas jaudas iekārtām –

aprēķina enkurpunktus COPbin(Tj) turpmāk norādītajām binu temperatūrām, kas jāizmanto interpolācijās un ekstrapolācijās COPbin(Tj) vērtībām citos binos.

Aprēķina pie Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (9), (10)) Tvib:

ja Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj) (šajos apstākļos fiksētas jaudas iekārta darbosies cikliski),

COPbin(Tj))= COPd(Tj)* [1 – Cdh * (1 – Ph(Tj)/Pdh(Tj)] 26. vienādojums

pretējā gadījumā: ja Pdh(Tj) < Ph(Tj) (tas atbilst situācijai, kad ir vajadzīga rezerves sildītāja izmantošana, lai nodrošinātu sildīšanas slodzi):

COPbin(Tj) = COPd(Tj), 27. vienādojums

kur:

COPd(Tj) ir efektivitātes koeficients pie noteiktas ārvides temperatūras Tj, kā 1. tabulā norādījis ražotājs;

Pdh(Tj) ir sildīšanas jauda pie noteiktas ārvides temperatūras Tj, kā 1. tabulā norādījis ražotājs;

Ph(Tj) ir nepilnā slodze, kas izteikta kW, pie noteiktas ārvides temperatūras Tj, kā noteikts 5. vienādojumā.

Cdh ir pasliktinājuma koeficients sildīšanai, kam vai nu ir piešķirta standarta vērtība 0,25, vai kas ir vienāds ar Cdc (dzesēšanai), vai ko nosaka testos un aprēķina pie Tj = 12 °C kā:

Cdc= (1 – COPcyc/COPd(Tj))/(1 – Pcych/Pdh(Tj)), 28. vienādojums

kur:

COPcyc ir vidējais efektivitātes koeficients ciklisko testu intervālā (aktīvā + izslēgtā režīmā), ko aprēķina, kopējo sildīšanas enerģiju intervāla laikā [kWh] dalot ar kopējo kompresora dzinēja patērēto elektroenerģiju tajā pašā intervālā [kWh];

Pcych ir (laika svērtā) vidējā sildīšanas izejas jauda [kW] ciklisko testu intervālā (aktīvā + izslēgtā režīmā).

COPbin(Tj) vērtības citiem biniem aprēķina šādi: — biniem j pie ārvides temperatūrām Tj starp 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (sk. 6, 7. zemsvītras piezīmi) un Tbiv vērtību COPbin(Tj) aprēķina, izmantojot lineāru interpolāciju un ekstrapolāciju no diviem tuvākajiem zināmajiem enkurpunktiem; — tikai vidējā sildīšanas sezonā un aukstākajā sildīšanas sezonā, kas nav viena no aprēķina sezonām (t. i., COP (– 15) nav pieejams), ir pieļaujams šā noteikuma izņēmums, proti, COPbin(Tj) vērtības pie ārvides temperatūras – 8, – 9 un – 10 °C var lineāri ekstrapolēt no enkurpunktiem COP pie – 7° C un 7 °C; — biniem j pie ārvides temperatūras Tj, kas ir augstāka par 12 °C, COPbin(Tj) aprēķina, izmantojot lineāru ekstrapolāciju ar ārvides temperatūru no enkurpunktiem COPbin(Tj) pie Tj=7 un Tj=12; — biniem j pie ārvides temperatūras Tj, kas ir zemāka par Tol, COPbin(Tj) ir vienāds ar „1”, lai izvairītos no tā, ka koeficients būtu jādala ar 0, bet būtībā šī vērtība nav svarīga, jo [Ph(Tj)-elbu(Tj)] vienādojumā SCOPon (t. i., 20) ir vienāda ar nulli;

3.2.2. Iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu –

aprēķina enkurpunktus COPbin(Tj) turpmāk norādītajām binu temperatūrām, kas jāizmanto interpolācijās un ekstrapolācijās COPbin(Tj) vērtībām citos binos.

Ražotājs deklarē attiecībā uz visiem vajadzīgajiem testa apstākļiem (ar ārvides temperatūru Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (sk. 6, 7. zemsvītras piezīmi) un Tbiv atkarībā no aprēķina sildīšanas sezonas) aprīkojuma sildīšanas jaudu (Pdh(Tj)) un efektivitātes koeficientu (COPd(Tj)) abos iespējamos iestatījumos, ko apzīmē ar „_ hi ” iestatījumam, kurš nodrošina visaugstāko jaudu, un ar „_ lo ” iestatījumam, kas nodrošina zemāko jaudu. COPbin(Tj) enkurpunktus aprēķina no Pdhhi, Pdhlo un/vai COPdhi, COPdhi jaudas un efektivitātes vērtībām, un to dara šādi:

aprēķina pie Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (sk. 6, 7. zemsvītras piezīmi), Tbiv:

ja Pdesignh*pl(Tj)*(1 – pielaide) ≤ Pdhlo ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1 + pielaide), tad:

COPbin(Tj) = COPdlo, 29. vienādojums

kur pielaide atbilst iepriekš noteiktajai vērtībai;

ja Pdesignh*pl(Tj)*(1 – pielaide) ≤ Pdhhi ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1 + pielaide), tad:

COPbin(Tj) = COPdhi, 30. vienādojums

kur pielaide atbilst iepriekš noteiktajai vērtībai;

pretējā gadījumā: ja Ph(Tj) > Pdh(Tj)lo un Ph(Tj) < Pdh(Tj) hi , tad

31. vienādojums

pretējā gadījumā:

COPbin(Tj)= COP(Tj)lo · [1 – Cdhlo · (1 – Ph(Tj) / Pdh(Tj)lo) ] , 32. vienādojums

kur:

COPd(Tj) hi un COPd(Tj)lo ir deklarēto veiktspējas koeficientu vērtības saskaņā ar 1. tabulu;

Pdh(Tj) hi un Pdh(Tj)lo ir deklarētās vērtības saskaņā ar 1. tabulu;

Ph(Tj) ir sildīšanas slodze binam j pie Tj, kas ir 7, 2, – 7, – 15 °C (sk. 6, 7. zemsvītras piezīmi);

Cdhlo ir pasliktinājuma koeficients sildīšanai, kam vai nu ir piešķirta standarta vērtība 0,25, vai kas ir vienāds ar Cdc (dzesēšanai), vai ko nosaka testos un aprēķina pie Tj = 12 °C kā:

Cdc = (1 – COPcyc/COPd(Tj)lo)/(1 – Pcych/Pdh(Tj)lo), 33. vienādojums

kur:

COPcyc un Pcych atbilst iepriekš noteiktajām vērtībām;

COPbin(Tj) vērtības biniem j pie ārvides temperatūrām Tj, izņemot Tj = 7, 2, – 7, 15 °C (sk. 6, 7. zemsvītras piezīmi), aprēķina saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami fiksētas jaudas iekārtām;

3.2.3. Maināmas jaudas iekārtām –

aprēķina enkurpunktus COPbin(Tj) turpmāk norādītajām binu temperatūrām, kas jāizmanto interpolācijās un ekstrapolācijās COPbin(Tj) vērtībām citos binos.

Ja iekārtas jaudas regulēšana pieļauj to darbināt ar deklarēto jaudu Pdh(Tj), kas atbilst vajadzīgajai nepilnajai slodzei Pdesignh*(pl(Tj) ± pielaide) , pieņem, ka COPbin(Tj) binam j ir vienāds ar COPd(Tj).

Aprēķina pie Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (sk. 6, 7. zemsvītras piezīmi):

ja Pdesign*pl(Tj)*(1 – pielaide) ≤ Pdc(Tj) ≤ Pdesign*pl(Tj)*(1 + pielaide), tad:

COPbin(Tj) = COPd(Tj), 34. vienādojums

kur:

pielaide, Pdh(Tj), Pdesignh, pl(Tj), COPbin(Tj) un COPd(Tj) atbilst iepriekš noteiktajām vērtībām,

pretējā gadījumā: izmanto aprēķinu procedūru, kas noteikta iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu.

3.3. PTO, PSB, POFF UN PCK NOTEIKŠANA

3.3.1. PTO noteikšana

Elektroenerģijas patēriņu termostata izslēgtā režīmā nosaka ciklisko testu laikā, lai noteiktu Cd un Cc vērtības.

Ja cikliskais tests netiek veikts, pēc testēšanas pie 20 °C dzesēšanas režīmā (tikai dzesēšanas vai reversīvām iekārtām) termostata iestatījums tiek paaugstināts, līdz kompresors apstājas. Elektroenerģijas patēriņu režīmā atņem no iekārtas izmērītās kopējās patērētās jaudas, lai noteiktu termostata izslēgta režīma jaudas patēriņu laikposmā, kas nav mazāks par vienu stundu.

3.3.2. PSB noteikšana

Dzesēšanas režīmā 35 °C apkārtējās vides temperatūrā iekārtu aptur un veic ierīces kontroli. Pēc 10 minūtēm mēra atlikušo patērēto jaudu un pieņem, ka tas ir jaudas patēriņš gaidstāves režīmā.

Attiecībā uz sildīšanas iekārtām mērījumus veic tādā pašā veidā, bet 12 °C apkārtējās vides temperatūrā.

3.3.3. POFF noteikšana

Pēc gaidstāves režīma jaudas testa iekārta jāizslēdz, neizraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pēc 10 minūtēm mēra atlikušo patērēto jaudu un pieņem, ka tas ir jaudas patēriņš izslēgtā režīmā.

Ja iekārtai nav pieejams izslēgšanas slēdzis (piemēram, daudzkomponentu iekārtu telpās izvietotais(-ie) bloks(-i)), pieņem, ka jaudas patēriņš izslēgtā režīmā ir vienāds ar jaudas patēriņu gaidstāves režīmā.

3.3.4. PCK noteikšana

Testu veic sildīšanas režīmā 2 °C apkārtējās vides temperatūrā. Iekārtu aptur, un ierīci kontrolē pēc tam, kad ir pagājušas vismaz 20 minūtes, pildot sildīšanas funkciju, un iekārtas elektroenerģijas patēriņu mēra 8 stundas. Ja iekārtai nav sildīšanas funkcijas, to darbina dzesēšanas režīmā. Aprēķina 8 stundu vidējo elektroenerģijas patēriņu.

Elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā atņem no šīs izmērītās patērētās jaudas, lai noteiktu patērēto jaudu režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju.

4. Vienkanāla un divkanālu iekārtas

4.1. EER

Energoefektivitātes koeficientu EERd(Tj) vienkanāla un divkanālu iekārtām deklarē pie Tin un Tj nominālajos standartapstākļos un aprēķina kā:

EERd(Tj) = Pdc(Tj) / PEER, 35. vienādojums

kur:

Pdc(Tj) ir deklarētā dzesēšanas jauda, kas izteikta kW, nominālajos standartapstākļos, kā noteikts 4. tabulā;

PEER ir iekārtas kopējā elektriskā jauda, kas izteikta kW, nominālajos standartapstākļos, kā noteikts 4. tabulā.

4.2. COP

Efektivitātes koeficientu COPd vienkanāla un divkanālu iekārtām deklarē pie Tin un Tj nominālajos standartapstākļos un aprēķina kā:

COPd(Tj) = Pdh(Tj) / PCOP, 36. vienādojums

kur:

Pdh(Tj) ir deklarētā (tikai tvaika kompresijas cikla) sildīšanas jauda, kas izteikta kW, nominālajos standartapstākļos, kā aprakstīts 4. tabulā;

PCOP ir iekārtas kopējā elektriskā jauda kW nominālajos standartapstākļos, kā aprakstīts 4. tabulā.

4.3 Sezonas elektroenerģijas patēriņš

Dzesēšanai vai sildīšanai divkanālu iekārtu elektroenerģijas patēriņu QDD , kas izteikts kWh/60 min, aprēķina:

dzesēšanai QDD = HCE·PEER + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK, 37. vienādojums sildīšanai QDD = HHE·PCOP + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK, 38. vienādojums

kur:

HCE, HHE, HTO, HSB, HOFF, HCK ir darbības stundu skaits (h) dzesēšanai attiecībā pret sildīšanu attiecīgi aktīvā režīmā, termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju, kā aprakstīts 8. tabulā;

PEER, PCOP, PTO, PSB, POFF, PCK ir vidējā elektroenerģijas patēriņa vērtības attiecīgi nominālajai elektriskajai jaudai dzesēšanai (PEER ) vai sildīšanai (PCOP ) termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un režīmā ar ieslēgtu kartera sildītāju, kā deklarējis ražotājs.

Vienkanāla iekārtu elektroenerģijas patēriņu QSD , ko izsaka kWh/60 min, nosaka tikai aktīvā režīma funkcijai, kā ekvivalentas aktīvā režīma stundas (HCE, HHE ) izmantojot vērtību 1:

dzesēšanai QSD = HCE·PEER, 39. vienādojums sildīšanai QSD = HHE·PCOP, 40. vienādojums

kur:

PEER un PCOP ir, kā definēts iepriekš.

A pielikums Zīmējumā ir parādītas bivalentā punkta Tbiv un nepilnās slodzes attiecības (sildīšanai), ietverot aprēķina sildīšanas slodzi pie Tdesignh (ja nepilnā slodze ir vienāda ar 1). Uzskata, ka zonu, kurā nepilnā slodze pārsniedz deklarēto jaudu, nodrošina elektriskā rezerves sildītāja jauda.

2 IEDAĻA. KOMFORTA VENTILATORI

1. Definīcijas

(1) „Komforta ventilators” ir ierīce, kuras galvenā funkcija ir personas komfortam radīt gaisa plūsmu ap cilvēka ķermeni vai kādu tā daļu, tostarp komforta ventilatori ar papildu funkcijām, piemēram, apgaismojumu.

(2) „Ventilatora ieejas jauda” (PF ) ir komforta ventilatora elektriskā ieejas jauda vatos (W), kad tas darbojas deklarētajā maksimālas plūsmas režīmā un ir iedarbināts oscilācijas mehānisms (ja/kad tāds ir).

(3) „Īpatnējais ražīgums” (SV) [(m3/min)/W] komforta ventilatoriem ir ventilatora maksimālās plūsmas [m3/min] un ventilatora ieejas jaudas [W] attiecība.

(4) „Maksimālā ventilācijas plūsma” (F) ir komforta ventilatora radītā gaisa plūsma pie maksimāla iestatījuma [m3/min], ko mēra pie ventilatora izvada ar izslēgtu oscilācijas mehānismu (ja tāds ir).

(5) „Oscilācijas mehānisms” ir komforta ventilatora spēja automātiski mainīt gaisa plūsmas virzienu ventilatora darbības laikā.

(6) „Ventilatora elektroenerģijas patēriņš” (Q) [kWh/a] ir komforta ventilatora gada elektroenerģijas patēriņš.

(7) „Ventilatora akustiskās jaudas līmenis” ir komforta ventilatora akustiskās jaudas līmeņa A-svērtā vērtība, kad ventilators nodrošina maksimālu ventilācijas plūsmu, ko mēra pie gaisa izvada.

(8) „Ventilatora aktīvā režīma stundas” (HCE ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka komforta ventilators tajās nodrošina maksimālu ventilācijas plūsmu, kā aprakstīts II pielikuma 10. tabulas 2. daļā.

2. Tabulas

9. tabula

Komforta ventilatoru informācijas lapa

Informācija tā modeļa norādīšanai, uz kuru informācija attiecas [aizpilda vajadzīgo] Informācija tā modeļa norādīšanai, uz kuru informācija attiecas [aizpilda vajadzīgo]





Apraksts Apzīmējums Vērtība Vienība Maksimālā ventilācijas plūsma F [x,x] m3/min Ventilatora ieejas jauda P [x,x] W Īpatnējais ražīgums SV [x,x] (m3/min)/W Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā PSB [x,x] W Akustiskās jaudas līmenis LWA [x] dB(A) Mērījumu standarts īpatnējajam ražīgumam [šeit norādīt izmantoto mērījumu standartu] Kontaktinformācija papildinformācijas saņemšanai Vismaz vārds/nosaukums, amats, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.





10. tabula

Komforta ventilatoru darbības stundas

Vienība Aktīvais režīms Gaidstāves režīms Izslēgts režīms HCE HSB HOFF Komforta ventilators h/gadā 320 1 120 0

3. Īpatnējais ražīgums un gada elektroenerģijas patēriņš

3.1 Īpatnējais ražīgums

Komforta ventilatoru īpatnējo ražīgumu SV [m3/min/W] aprēķina kā:

SV = F/ PF, 41. vienādojums

kur:

F ir maksimālā ventilācijas plūsma [m3/min];

PF ir ventilatora ieejas jauda [W].

3.2 Sezonas elektroenerģijas patēriņš

Komforta ventilatoru sezonas elektroenerģijas patēriņu Q [kWh/a] aprēķina kā:

Q = HCE·PF + HSB·PSB, 42. vienādojums

kur:

HCE , HSB ir darbības stundu skaits attiecīgi aktīvā režīmā un gaidstāves režīmā saskaņā ar 10. tabulu [h/gadā];

PF ir ventilatora nominālā ieejas jauda [kW];

PSB ir jauda patēriņš gaidstāves režīmā [kW].

Attiecībā uz jaudas patēriņu gaidstāves režīmā (PSB ) piemēro to pašu testēšanas metodi, ko gaisa kondicionētājiem.

Ventilatoru elektrisko ieejas jaudu mēra ar ieslēgtu oscilācijas mehānismu. Plūsmu mēra ar neieslēgtu oscilāciju.

3 IEDAĻA. VISPĀRĪGIE ASPEKTI

TESTA ZIŅOJUMS

Atbilstības novērtēšanai ražotājs sagatavo un pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma spēj iesniegt testa ziņojumus un visu dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pamatotu ražotāja deklarēto informāciju.

Testa ziņojumi ietver visu būtisko mērījumu informāciju, tostarp, bet ne tikai:

— attiecīgās diagrammas un temperatūru paraugu vērtības, relatīvās mitruma vērtības, nepilnās slodzes, plūsmu ātrumus, elektrisko spriegumu/frekvenci/ harmonisko kropļojumu testa perioda(-u) laikā un visiem attiecīgajiem testēšanas punktiem;

— testa metodes (metožu) aprakstu, laboratorijas telpas un apkārtējās vides apstākļus, fizisko izmēģinājumu aprīkojuma aprakstu, norādot datu apkopošanas ierīču (piemēram, sensoru) un datu apstrādes aprīkojuma atrašanās vietas, kā arī darbības diapazonu un mērījumu precizitāti;

— testējamās iekārtas iestatījumus, iestatījumu automātiskās pārslēgšanās funkcijas aprakstu (piemēram, starp izslēgtu un gaidstāves režīmu);

— izmantotās testa secības aprakstu, piemēram, lai nonāktu līdz attiecīgiem līdzsvara apstākļiem.

Maināmas jaudas iekārtām, ja tiek deklarēta EER, COP un jaudas, šīs vērtības uzrāda tiem pašiem frekvences iestatījumiem attiecībā uz tiem pašiem nepilnās slodzes apstākļiem.

Testa ziņojumā ietver nepilnās slodzes testa(-u) rezultātus un EER vai COP aprēķinu, references SEER/SCOP un references SEERon /SCOPon (attiecīgos gadījumos).

Testa ziņojumā aprēķināto EER/COP vērtību un references SEER/SEERon/SCOP/ SCOPon vērtību pamatā ir ražotāja deklarētās vērtības ar nosacījumu, ka šīs vērtības nepārsniedz pieļaujamās pielaides.

Ja dokumentā nav aprakstīti mērījumu izdarīšanas apstākļi, aprēķini vai citi aspekti, ražotāji veic mērījumus un aprēķinus, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemti vērā mūsdienīgi un vispāratzīti paņēmieni un ar kurām iegūto rezultātu nenoteiktība ir uzskatāma par zemu, tostarp metodes, kas noteiktas dokumentos, kuru atsauces numuri šādiem nolūkiem ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(1) Paredzēts, ka šīs pagaidu metodes aizstās ar harmonizētu(-iem) standartu(-iem). Kad kļūs pieejama(-as) atsauce(-es) uz harmonizēto(-ajiem) standartu(-iem), tā (tās) tiks publicēta(-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 9. un 10. pantu.

(2) OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(3) Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2001. gada trešais novērtējums par klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ziņojums: http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm.

(4) Klimata pārmaiņas, Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes zinātniskais novērtējums, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (red.), Cambridge University Press, Kembridža (AK), 1990. gads.

(5) Daudzkomponentu sistēmām datus norāda pie jaudas koeficienta 1.

(6) = Iekārtām ar pakāpjveida regulēšanu katrā sadaļas „Iekārtas deklarētā jauda” un „uzrādītā EER/COP” ailē deklarē divas ar slīpsvītru („/”) atdalītas vērtības. Ciparu skaits aiz komata tabulas ailēs norāda sniedzamās informācijas precizitāti.

(7) = Ja ir izmantots standarta Cd=0,25, tad cikliskie testi (to rezultāti) nav nepieciešami. Pretējā gadījumā ir nepieciešams vai nu sildīšanas, vai dzesēšanas cikliskuma testa rezultāts.

(8) Vienkanāla gaisa kondicionētāju kondensatoriem (iztvaicētājiem) dzesēšanas (sildīšanas) režīmā piegādā iekštelpas, nevis āra gaisu.

(9) Tj = – 7 °C nav vajadzīga „siltākai” sildīšanas sezonai.

(10) Tj = – 15 °C nav vajadzīga „siltākai” un „vidējai” sildīšanas sezonai.