Mērīts/aprēķināts parametrs Organizācija Atsauce/nosaukums Paskaidrojumi

ĪEP ir īpatnējais enerģijas patēriņš ventilācijai uz vienu mājokļa vai ēkas apsildāmās platības kvadrātmetru [kWh/(m2 gadā)] Eiropas Komisija Komisijas Regula (ES) Nr. 1253/2014 (VIII pielikums) Komisijas Regula (ES) Nr. 1254/2014 (VIII pielikums) Nav standarta, kas aprakstītu ĪEP , bet tiek ņemts vērā Regulā (ES) Nr. 1253/2014 un Regulā 1254/2014 dotais vienādojums.

Īpatnējā ieejas jauda (ĪIJ) CEN (Eiropas Standartizācijas komiteja) EN 13142 un EN 13141-sērijas, atkarībā no izstrādājuma veida ĪIJ aprēķins ir aprakstīts standartā EN 13142: 2013 attiecībā uz DVI un izmērīto vērtību testa metode ir aprakstīta EN 13141sērijā atkarībā no iekārtas veida. Attiecībā uz VVI var izmantot to pašu definīciju un metodi. Tomēr jāmēra un jāaprēķina saskaņā ar atskaites plūsmu un spiedienu, kas aprakstīti Regulā (ES) Nr. 1253/2014. Regulas (ES) Nr. 1253/2014 I pielikuma 13. daļā ĪIJ izsaka W/m3/h un Regulas (ES) Nr. 1253/2014 VIII pielikumā ĪIJ izsaka kW/m3/h. Informācijas pieprasījumā ĪIJ izsaka W/m3/h. ĪEP aprēķinam ĪIJ izsaka kW/m3/h.

Efektīvā (kopējā) ieejas jauda CEN EN 13141sērija atkarībā no izstrādājuma veida saskaņā ar EN ISO 5801 EN 13141-7 un 13141-6 atsaucas uz standartu EN 13141-4 (6.1.), kas atsaucas uz EN ISO 5801 (10. nodaļa, ieejas jauda). Standartos definīcija ir “ieejas jauda” vai “kopējā ieejas jauda”, nevis “efektīvā ieejas jauda” kā Regulā (ES) Nr. 1253/2014. EN 13141-8 nav metožu apraksta vai norādes un nav prasību attiecībā uz mērījumu nenoteiktību. DVI: Ventilatoru un kontroles ierīču mērījumus summē. Palīgierīču elektroenerģijas patēriņš ir jāiekļauj, piemēram, DVI ar rotācijas SUS aprēķinā iekļauj arī rotora motoru.

Kopējā ārējā spiediena starpība CEN EN 13141sērija atkarībā no izstrādājuma veida saskaņā ar EN ISO 5801 Iekārtas ar kanāliem mēra savienotos kanālos, lai patērētāji saņemtu nemainīgas spiediena un plūsmas vērtības. Kopējā ārējā spiediena starpība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1253/2014 ir gaisa ieplūdes un izplūdes statiskā spiediena starpība attiecībā uz DĒVI ar kanāliem un kopējā spiediena starpība attiecībā uz DĒVI bez kanāliem, DVI abām plūsmām (ja tās nav vienādas, izmantot piegādes vērtības). Regulā (ES) Nr. 1253/2014 nav norādīts, uz kuru savienojumu spiedienu piegādā. Sadalījums nav obligāts, bet ieteicams DĒVI ar kanāliem sadalīt 1/3 no kopējā ārējā spiediena starpības ārpusē (EHA un ODA) un 2/3 no kopējā ārējā spiediena starpības (ETA un SUP) ēkas iekšā saskaņā ar EN 13141-sērija. Sīkāku aprakstu sk. šā dokumenta 3. nodaļā un DTI dokumentā “Iekārtas ventilācijas sastāvdaļu īpatnējā iekšējā ventilatora jaudas VĪJint noteikšanas metode pārejas posmā” (2) DVI Tests ir aprakstīts standartā EN 13141-7 (6.2.2.), kurā paredzēts, ka tests jāveic visos 4 kanālos. EN 13141-7 atsaucas uz EN 13141-4 (5.2.2.), kurā ir definēta kanālu ierīkošana. VVI (izplūdes) Nav aprakstīts standartā EN 13141-6. Izmantot EN ISO 5801 vai EN 13141-4. DVI (viena istaba bez kanāliem) Vispārīgs apraksts standartā EN 13141-8, 5.2.3. iedaļa (un A pielikums), kurš atsaucas uz EN 13141-4 un EN ISO 5801. VVI (piegādes sistēmas) Tests ir aprakstīts standartā EN 13141-11 (6), kurš atsaucas uz EN 13141–4 un EN ISO 5801. Visos standartos nav aprakstīts, kā spiedienu mēra kanālā (mērījumu kanālā)/kamerā, un pieļaujamā novirze. Tas jāprojektē un jātestē saskaņā ar EN ISO 5801.

Atskaites plūsmas ātrums CEN EN 13141sērija atkarībā no izstrādājuma veida saskaņā ar EN ISO 5801 Standartos nav aprakstīti atskaites vai maksimālā plūsma un spiediens. Tajos nav arī aprakstīts, kā tos sasniegt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1253/2014. Tajos tikai aprakstīta plūsmas mērīšana saskaņā ar atsevišķo iekārtu konstrukciju (izņemot EN 13141-8 attiecībā uz plūsmu un EN 13141-11 attiecībā uz spiedienu). Aprakstu par to, kā deklarēt atskaites plūsmas ātrumu iekārtām ar kanāliem, sk. šā dokumenta 3. nodaļā. Metode ir noteikta arī gadījumam, ja iekārta nespēj sasniegt spiedienu 100 Pa, bet spēj sasniegt 50 Pa. Atskaites plūsmas ātrums nevar būt lielāks par maksimālo plūsmas ātrumu. DVI Testa aprīkojums ir aprakstīts standartā EN 13141-7 (6.2.2). EN 13141-7 atsaucas uz EN 13141-4 (5.2.2.), kurā ir definēta kanālu ierīkošana. Attiecībā uz DVI ja testu veic ar skaitliski nelīdzsvarotu SUP puses gaisa plūsmu saistībā ar EHA puses plūsmu, to norāda testa protokolā. Attiecībā uz DVI plūsmas ātrumu nosaka pie gaisa ieplūdes atveres. VVI (izplūdes) Testa aprīkojums ir aprakstīts standartā EN 13141-4/6. EN 13141-6 atsaucas uz gaisa plūsmas mērījumiem saskaņā ar ISO 5221 (kas ir atsaukts (kopš 1984). Tā vietā var izmantot EN ISO 5801. VVI un DVI (viena istaba bez kanāliem) Vispārīgs apraksts EN 13141-8 (3.1.9.). Metode saskaņā ar EN 13141-4 5.2.3. iedaļu un EN ISO 5801. VVI (piegādes sistēmas) Tests ir aprakstīts standartā EN 13141-11 (3.6.). Metodes apraksts (6) atsaucas uz EN 13141-4 un EN ISO 5801.

Plūsmas ātruma/spiediena diagramma CEN EN 13141-4 EN 13141-7, kurā papildinājumi izdarīti ar EN ISO 5801 EN 13141-7 attiecas uz DVI, bet metodi var piemērot arī citiem izstrādājumiem. EN5801 attiecas uz ventilatoriem, bet metodi var piemērot arī citiem izstrādājumiem.

Maksimālās plūsmas ātrums CEN EN 13141-sērija atkarībā no izstrādājuma veida saskaņā ar EN ISO 5801 Visiem izstrādājumiem sk. atskaites plūsmu

Termiskās lietderības koeficients ηt CEN EN 13141-7 un EN ISO 5801 EN 13141-8 un EN ISO 5801 Termiskās lietderības koeficientu parasti mēra saskaņā ar standartu EN 308 vai EN 13141-7, EN 13141-8 un ISO 16494 pie vienādas masas ieplūdes un izplūdes plūsmām un bez kondensācijas. Tomēr Regulā (ES) Nr. 1253/2014 norādīts, ka temperatūras starpība starp telpu un ārvides temperatūru ir 13 K, tāpēc var izmantot tikai standartu EN 13414-7 un EN 13141-8. Jāmēra, darbinotventilatoru. Attiecībā uz DVI izmanto EN 13414-7. Attiecībā uz DVI vienas istabas iekārtai izmanto EN 13141-8. Plūsmu mēra saskaņā ar EN ISO 5801. Visas pārējās vērtības atbilst standartam EN 13141-7 vai EN 13141-8 atkarībā no iekārtas konstrukcijas. Temperatūras mērīšanas punktiem jābūt ārpus iekārtas, jo jāmēra, ventilatoru darbinot (kanālos iekārtām ar kanāliem). Kanāli/savienojuma kaste starp iekārtu un mērīšanas plakni jāizolē ar izolācijas materiālu, kura termiskā izturība ir vismaz 1m2 K W-1 (apm. 50 mm izolācijas materiāla). EN 13141-7 nosaka tikai prasības attiecībā uz noplūdi (nav prasību attiecībā uz siltuma bilanci), un to var izmantot. Tomēr ir ieteikts ievērot prasības, kas noteiktas EN 308 (noplūdes 3 % un siltuma bilance 5 %). EN 13141-8 Iekārtām ar mainīgu SUS ir vispārīgs testa parauga apraksts standarta EN 13141-8 5.4.7. iedaļā. Jāievēro, ka parasti vajadzīgas ātras mērīšanas ierīces. Ieteicams veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka testa laikā āra un iekštelpu gaisa sajaukšanās ir samazināta. Piezīmes par nepiemērojamiem standartiem: EN 308 parasti izmanto, lai novērtētu tikai SUS darbības rezultātus, ja ventilatoru darbības rezultātu atskaita un testu veic ar 20 K temperatūras starpību, tādēļ to nevar izmantot DĒVI. ISO 16494 ir aprakstīta AHU ar SUS testa procedūru, ar īpašām prasībām attiecībā uz statisko spiedienu ieplūdes un izplūdes atverēs un ventilatora iestatījumiem. Testa aprīkojums ir tāds pats kā standartā EN 14141-7 un EN 308. Tas atsaucas uz EN ISO 5801, ISO 3966 un EN ISO 5167-1 attiecībā uz gaisa plūsmas mērīšanas metodi. ISO 16494 pieļauj lielas apkārtējās temperatūras pielaides, kas ietekmē testa rezultātus, un tas neatbilst EN 13141 vai EN 308.

Elektriskā ieejas jauda un efektīvā ieejas jauda CEN EN 13141-4 un EN 13141-7, kurā papildinājumi izdarīti ar EN ISO 5801 EN 13141-7 (6.5. iedaļa) atsaucas uz standartu EN 13141-4 (6.1), kas atsaucas uz EN ISO 5801 (10. iedaļa). Standartos definīcija lielākoties ir “ieejas jauda” vai “kopējā ieejas jauda”, nevis “elektriskā ieejas jauda” vai efektīvā ieejas jauda kā Regulā (ES) Nr. 1253/2014. DVI: Ventilatoru un kontroles ierīču mērījumus summē.

Akustiskās jaudas līmenis (LWA) CEN EN ISO 9614-2 vai EN ISO 3744 vai EN ISO 3746 vai EN ISO 3743-1 vai EN ISO 3741 vai ISO 13347 vai EN ISO 9614-1 vai EN ISO 3745 vai EN ISO 3743-2 Var aprēķināt saskaņā ar EN ISO 9614-2 (skaņas intensitātes skenēšana) vai EN ISO 3744 vai EN ISO 3746 (skaņas spiediens brīvā laukā). Lai samazinātu testu izmaksas, bieži iesaka izmantot skaņas intensitātes skenēšanas metodi. Alternatīvi EN ISO 3743-1 vai EN ISO 3741 skaņas intensitātes līmeni atbalsošanās telpā. Atkarībā no metodes, ko izmanto atšķirīgi standarti, rezultātu sakritību starp vienu un otru metodi ne vienmēr ir iespējams garantēt.

Atsauces spiediena starpība, ko izsaka Pa; CEN EN 13141sērija atkarībā no izstrādājuma veida saskaņā ar EN ISO 5801 Mērīšanas metodi un piezīmes sk. “Ārējā kopējā spiediena starpība”.

Maksimālās iekšējās un ārējās noplūdes koeficients un recirkulācija CEN EN 308 EN 13141-7 EN 1886 ISO 16494 Noplūde Gan iekšējās, gan ārējās noplūdes var testēt saskaņā ar EN 308 un EN 13141-7 (EN 13141sērija spēkā tikai DĒVI). EN 308 sākotnēji pievēršas tikai SUS sastāvdaļai, bet var attiekties un parasti arī attiecas uz visas iekārtas testu. Standartā EN 308 to mēra tikai vienā punktā (tas pats, kas regulā). EN 13141-7 to mēra trijos punktos. EN 1886 var izmantot tikai ārējai noplūdei. Plūsma, ko izmanto, lai aprēķinātu noplūdi un recirkulāciju (standartā apraksta kā gaisa masas nominālo plūsmas ātrumu, ko norādījis ražotājs) ir atskaites plūsma DĒVI un nominālā plūsma NDĒVI, kā definēts Regulā (ES) Nr. 1253/2014. Recirkulācija Recirkulāciju var testēt saskaņā ar EN 308. Jānorāda, kāds ir noplūdes virziens. Jānovērš noplūde no netīrā gaisa uz tīro (no EHA puses uz SUP pusi) Zemas plūsmas gadījumā attīrīšanas zonai vajag vairāk laika tīrīšanai un rotora apgriezienu skaits minūtē ir jāsamazina. Tas ievērojami ietekmē noplūdi, un ir jāņem vērā. Noplūdes sīkāks apraksts Sīkāks noplūdes testa paskaidrojums ir dots Regulas (ES) Nr. 1253/2014 V pielikumā (NDĒVI), kur aprakstīts, ka tests un aprēķins jāveic saskaņā ar spiediena testa metodi (spiediens saskaņā ar definīcijām) vai marķiergāzes testa metodi pie deklarētā sistēmas spiediena, lai gan tas nav paskaidrots definīcijās. Deklarētā vērtība ir norādītais noplūdes ātrums, pievienotojot informāciju par izmantoto standartu. Testu var veikt vai nu kā “statiskā spiediena testu”, kur spiediens ir saskaņā ar definīcijām un kur ir pozitīvs/negatīvs spiediens uz DVI vienu pusi (vai iekšpusē/ārpusē attiecībā uz ārējo noplūdi) vai kā “dinamisko testu” (piemēram, izplūdes gaisa attiecība – EATR), ja testa spiediens ir faktiskā spiediena starpība iekārtā pēc standarta/nominālās konfigurācijas (ārējais spiediens). Marķiergāzes metode ir minēta EN 308 attiecībā uz noplūdes testu, bet nav aprakstīts, kā veikt pārbaudes. Marķiergāzes metode ir aprakstīta ISO 16494 un EN 13141-7 un prEN 16798-3.

Sajaukšanās koeficients CEN EN 13141-8 EN 13141-8 (5.2.2.1) apraksta iekšējās noplūdes un iekšējā un ārējā gaisa sajaukšanās testu un aprēķinu. Ieteicams mērījumu veikt izotermiski, lai samazinātu testēšanas laiku, un ietekme nav būtiska. Jādeklarē iekšējā un ārējā gaisa sajaukšanās vērtības. Mainīgas darbības iekārtām ar apvienotu izplūdes un ieplūdes pieslēgvietu nav iespējams noteikt sajaukšanās koeficientu, nepiesārņojot testu telpu, un līdz ar to sajaukšanas koeficientu šādām iekārtām nav jāpaziņo līdz, standartus pārskatot, tiks izstrādātas ticamas metodes.

Gaisa plūsmas jutība uz spiediena maiņu CEN EN 13141-8 A pielikums un 5.2.3. iedaļa Var izmantot EN 13141-8.