4.

Īpaši nosacījumi par telpu apsildes sezonas energoefektivitāti a) Visiem lokālajiem telpu sildītājiem energoefektivitātes indekss (EEI) ir definēts kā: kur: — ηS,on ir telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā, ko izsaka % un aprēķina, kā noteikts 4. punkta b) apakšpunktā, — BLF ir biomasas marķējuma koeficients, kas biomasas lokālajiem telpu sildītājiem ir 1,45, bet fosilā kurināmā telpu sildītājiem – 1, — F(2) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir savstarpēji izslēdzošas un nav summējamas, — F(3) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir summējamas, — F(4) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, papildu elektroenerģijas patēriņa negatīvais devums energoefektivitātes indeksā, — F(5) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pastāvīgās dežūrliesmas enerģijas patēriņa negatīvais devums energoefektivitātes indeksā. b) Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti darba režīmā aprēķina šādi. η S,on = η th,nom kur: — ηth,nom ir lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas, balstoties uz NCV. c) Korekcijas koeficients F(2) ir pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir savstarpēji izslēdzošas vai nav summējamas; koeficientu aprēķina šādi. Visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficients F(2) ir vienāds ar vienu no koeficientiem 4. tabulā atkarībā no tā, kādi ir esošie regulēšanas parametri. Var izvēlēties tikai vienu vērtību. 4. tabula Korekcijas koeficients F(2) Ja ražojums aprīkots ar šādu funkciju (tikai vienu): F(2) Ar kurināmo darbināmi lokālie telpu sildītāji vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas 0,0 % manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda, bez telpas temperatūras regulēšanas 1,0 % ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu 2,0 % ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu 4,0 % ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri 6,0 % ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri 7,0 % No 2022. gada 1. janvāra cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar emisijām, kuras pārsniedz Komisijas Regulas (ES) 2015/1185 (1) II pielikuma 2. punktu, F(2) ir vienāds ar nulli, ja temperatūra ir noregulēta uz minimālo siltuma jaudu. Siltuma jauda šajā iestatījumā nedīkst pārsniegt 50 % no nominālās siltuma jaudas. No 2022. gada 1. janvāra, ja F(2) nav vienāds ar nulli, tehniskajā dokumentācijā iekļauj attiecīgu informāciju par emisijām pie minimālās siltuma jaudas. d) Korekcijas koeficients F(3) ir pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir summējamas; koeficientu aprēķina šādi. Visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficients F(3) ir 5. tabulā norādīto vērtību summa atkarībā no tā, kādi ir esošie regulēšanas parametri. 5. tabula Korekcijas koeficients F(3) Ja ražojums aprīkots ar šādu funkciju (var būt vairākas): F(3) Ar kurināmo darbināmi lokālie telpu sildītāji telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu 1,0 % telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu 1,0 % ar tālvadības funkciju 1,0 % No 2022. gada 1. janvāra cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar emisijām, kuras pārsniedz Regulas (ES) 2015/1185 II pielikuma 2. punktu, F(3) ir vienāds ar nulli, ja temperatūra ir noregulēta uz minimālo siltuma jaudu. Siltuma jauda šajā iestatījumā nedīkst pārsniegt 50 % no nominālās siltuma jaudas. No 2022. gada 1. janvāra, ja F(3) nav vienāds ar nulli, tehniskajā dokumentācijā iekļauj attiecīgu informāciju par emisijām pie minimālās siltuma jaudas. e) Papildu elektroenerģijas izmantošanas korekcijas koeficientu F(4) aprēķina šādi: Šajā korekcijas koeficientā ir ņemts vērā papildu elektroenerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā. Visiem lokālajiem telpu sildītājiem papildu elektroenerģijas patēriņa korekciju aprēķina šādi: kur: — elmax ir kW izteikts elektriskās jaudas patēriņš pie nominālās siltuma jaudas, — elmin ir kW izteikts elektriskās jaudas patēriņš pie minimālās siltuma jaudas; Gadījumā, ja ražojumam nav zināma minimālā siltuma jauda, izmanto elektriskās jaudas patēriņu pie nominālās siltuma jaudas, — elsb ir kW izteikts ražojuma elektriskās jaudas patēriņš gaidstāves režīmā,; — Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda, f) Korekcijas koeficientu F(5), kas saistīts ar dežūrliesmas enerģijas patēriņu, aprēķina šādi: Šis korekcijas koeficients ņem vērā dežūrliesmai nepieciešamo jaudu. Visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficientu aprēķina šādi: kur: — Ppilot ir kW izteikts dežūrliesmas patēriņš, — Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda.