3.

Pielikumu papildina ar šādu tekstu: “4. tabula ELEKTRISKO KABEĻU DEGTSPĒJAS KLASES Klase Testēšanas metode(s) Klasifikācijas kritēriji Papildu klasifikācija Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) un FS ≤ 1,75 m, un THR1 200s ≤ 10 MJ, un HRR maksimums ≤ 20 kW, un FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Dūmu (2) (6) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (3), un skābums (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) un FS ≤ 1,5 m, un THR1 200s ≤ 15 MJ, un HRR maksimums ≤ 30 kW, un FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Dūmu (2) (7) un liesmojošu pilienu/daļu veidošanās (3), un skābums (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) un FS ≤ 2,0 m, un THR1 200s ≤ 30 MJ, un HRR maksimums ≤ 60 kW, un FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Dūmu (2) (7) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (3), un skābums (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) un THR1 200s ≤ 70 MJ, un HRR maksimums ≤ 400 kW, un FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Dūmu (2) (7) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (3), un skābums (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Efektivitāte nav noteikta MONTĀŽAS UN PIESTIPRINĀŠANAS NOTEIKUMI UN ELEKTRISKO KABEĻU TESTA PARAMETRU DEFINĪCIJAS (KĀ MINĒTS 4. TABULAS (5) PIEZĪMĒ) 1. Montāžas un piestiprināšanas noteikumi 1.1. Testa parauga montāža attiecībā uz B1ca, B2ca, Cca un Dca klasēm Kabeļus montē uz standarta kāpņu priekšējās daļas (EN 50266-1). Izmanto 3,5 m garus kabeļus. Elektrokabeļu apakšējā daļa atrodas 20 cm zem degšanas kameras apakšējās malas. Kabeļi ir novietoti kāpņu vidus daļā (attiecībā uz platumu). Katru testam paredzēto paraugu vai kūli atsevišķi piestiprina katram kāpņu pakāpienam, izmantojot metāla (tērauda vai vara) stiepli. Elektriskajiem kabeļiem, kuru diametrs nepārsniedz 50 mm ieskaitot, izmanto stiepli, kuras diametrs ir starp 0,5 mm un līdz 1,0 mm ieskaitot. Kabeļiem, kuru diametrs ir lielāks par 5 mm, izmanto stiepli, kuras diametrs ir starp 1,0 mm un 1,5 mm. Montējot testam paredzētos paraugus, pirmo paraugu novieto apmēram kāpņu centrā un nākamos paraugus pievieno to katrā malā tā, lai visa testam paredzēto paraugu rinda būtu apmēram kāpņu centrā. Skaidrojums par izvietojumu un salikšanu kūļos sniegts turpmāk tekstā. Uz katra 25 cm augstuma iezīmē horizontālu līniju, lai mērītu liesmas izplatību atkarībā no laika. Pirmā līnija (t.i., nulles līnija) ir tādā paša augstumā kā degšanas kamera. Kabeļus montē atkarībā no klasifikācijas, ko piemēro attiecībā uz: 1.1.1. B2ca, Cca klasi and Dca klasi Izvēlētā montāžas procedūra ir atkarīga no elektriskā kabeļa diametra saskaņā ar 4.1. tabulu. 4.1. tabula MONTĀŽA ATKARĪBĀ NO KABEĻA DIAMETRA Kabeļa diametrs Montāža Lielāks par vai vienāds ar 20 mm 20 mm atstarpe starp kabeļiem Starp 5 un 20 mm Viena kabeļa diametra atstarpe starp kabeļiem Mazāks par vai vienāds ar 5 mm Kabeļus saliek kūlī, kura diametrs ir 10 mm. Kūļus nesavij. Atstarpe starp kūļiem ir 10 mm Robežvērtības nosaka, diametru noapaļojot līdz tuvākajam diametram mm, izņemot tiem kabeļiem, kuru diametrs ir mazāks par 5 mm, diametru nenoapaļo. Lai noteiktu kabeļa garumu skaitu katrā testā, izmanto šādas formulas: 1.1.1.1. Attiecībā uz kabeļiem, kuru diametrs ir lielāks par vai vienāds ar 20 mm kabeļu skaitu N aprēķina ar šādu formulu: … 1. vienādība, kur: dc ir kabeļa diametrs (mm un noapaļots uz tuvāko diametru mm). int funkcija = rezultāta veselā skaitļa daļa (t.i., uz leju noapaļota vērtība). 1.1.1.2. Attiecībā uz kabeļiem, kuru diametrs ir lielāks par 5 mm, bet mazāks par 20 mm kabeļu skaitu N aprēķina ar šādu formulu: … 2. vienādība, kur: dc ir kabeļa diametrs (mm un noapaļots). int funkcija = rezultāta veselā skaitļa daļa (t.i., uz leju noapaļota vērtība). 1.1.1.3. Attiecībā uz kabeļiem, kuru diametrs ir mazāks par vai vienāds ar 5 mm kabeļu Nbu 10 mm kūļu skaitu aprēķina ar šādu formulu: … 3. vienādība. Tādējādi montē 15 kūļus 10 mm attālumā starp kūļiem. Kabeļu skaitu katrā kūlī (n) nosaka ar šādu formulu: … 4. vienādība, kur: dc ir kabeļa diametrs (mm un ne noapaļots). Kabeļa garumu (CL) skaits attiecībā uz vadiem vai kabeļiem, kuru diametrs ir mazāks par 5 mm, tādējādi būs šāds: CL = n × 15 … 5. vienādība. 1.1.1.4. Katrā testā izmantotā kabeļa kopējais garums Katrā testā izmantotais kopējais garums L (m) ir šāds: L = n × 15, × 3,5, ja d c ≤ 5 mm vai L = n × 15 × 3,5, ja d c > 5 mm … 6. vienādība. 1.1.2. Klase B1ca Kabeļrenes apakšpusē piestiprina neuzliesmojošu kalcija silikāta plāksni, kuras blīvums ir 870 ± 50 kg/m3 un biezums ir 11 ± 2 mm. Šo plāksni var piemontēt divās daļās. Visos citos aspektos kabeļu montāža ir identiska klasei B2ca, Cca un Dca. 2. Testa parametru definīcijas 4.2. tabula TESTA PARAMETRU DEFINĪCIJAS FIPEC20 1. UN 2. SCENĀRIJĀ Visus aprēķinātos parametrus novērtē 20 minūšu laikā, sākot no testa sākuma (degļa aizdedzināšana).

Parametrs Izskaidrojums Testa sākums Degļa aizdedzināšana Testa beigas 20 minūtes pēc degļa aizdedzināšanas (parametru aprēķināšanas perioda beigas) HRRsm30, kW Siltumenerģijas izdalīšanās intensitāte, ko aprēķina kā vidējo aritmētisko, izmantojot 30 sekunžu iedarbības vidējo vērtību SPRsm60, m2/s Dūmu veidošanās intensitāte, ko aprēķina kā vidējo aritmētisko, izmantojot 60 sekunžu iedarbības vidējo vērtību HRR maksimums, kW HRRsm30 maksimums starp testa sākumu un testa beigām, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots SPR maksimums, m2/s SPRsm60 maksimums starp testa sākumu un testa beigām THR1 200, MJ Kopējās siltumenerģijas izdalīšanās (HRRsm30) no testa sākuma līdz testa beigām, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots TSP1 200, m2 Kopējā dūmu veidošanās (HRRsm60) no testa sākuma līdz testa beigām. FIGRA, W/s Liesmas izplatīšanās intensitātes rādītājs kā koeficienta maksimālā vērtība starp HRRsm30, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots un laiks. Robežvērtības HRRsm30 = 3 kW un THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Dūmu izplatīšanās intensitātes rādītāju nosaka kā koeficienta maksimālo vērtību starp SPRsm60 un laiku, kas reizināta ar 10 000. Robežvērtība SPRsm60 0,1 m2/s un TSP = 6 m2 PCS Bruto siltumpotenciāls FS Liesmas izplatība (bojātais garums) H Liesmas izplatība FIPEC Elektrisko kabeļu degtspēja”