5.

Informācija par ražojumu a) No 2018. gada 1. janvāra uzstādītājiem un galalietotājiem paredzētās rokasgrāmatas un ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju un importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnes sniedz šādu informāciju par ražojumu: 1) gaisa kaloriferi – šī pielikuma 9. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu; 2) komfortdzesinātāji – šī pielikuma 10. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu; 3) gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji – šī pielikuma 11. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu; 4) ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētāji – šī pielikuma 12. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu; 5) ventilatorkonvektori – šī pielikuma 13. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu; 6) siltumsūkņi – šī pielikuma 14. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu; 7) augsttemperatūras procesdzesinātāji – šī pielikuma 15. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu; 8) jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, ražojumu montējot un uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi; 9) gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtām paredzēti siltumģeneratori vai aukstumģeneratori, un gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtu korpusi, ko paredzēts aprīkot ar šādiem siltumģeneratoriem vai aukstumģeneratoriem – to tehniskās īpašības, komplektēšanas nosacījumi, lai nodrošinātu atbilstību gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtu ekodizaina prasībām, un attiecīgā gadījumā ražotāja rekomendēto kombināciju saraksts; 10) vairākbloku siltumsūkņi un vairākbloku gaisa kondicionētāji – piemērotu iekštelpu bloku saraksts; 11) B1, C2 un C4 tipa gaisa kaloriferi – šāds standartteksts: “Šo gaisa kaloriferu ir paredzēts pieslēgt tikai dūmenim, kas ir kopējs vairākiem mājokļiem jau esošās ēkās. Tā kā šī gaisa kalorifera efektivitāte ir zemāka, to nevajadzētu izmantot nekā citādi, jo tas radītu lielāku enerģijas patēriņu un augstākas ekspluatācijas izmaksas”. b) No 2018. gada 1. janvāra uzstādītājiem un galalietotājiem paredzētās rokasgrāmatas un profesionāliem lietotājiem paredzētās sadaļas ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju un importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnes sniedz šādu informāciju par ražojumu: 1) informācija par demontāžu, pārstrādāšanu un/vai iznīcināšanu aprites cikla beigās. c) Atbilstības novērtējuma nolūkā saskaņā ar 4. pantu tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu informāciju: 1) a) apakšpunktā noteiktie elementi; 2) ja informācija, kas attiecas uz konkrētu modeli, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju no citām kombinācijām, tad tehniskajā dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, un testiem, kas veikti, lai verificētu veikto aprēķinu pareizību, tostarp ziņas par šādu kombināciju darbības efektivitātes aprēķina matemātisko modeli un par mērījumiem, kas izdarīti, lai verificētu šo modeli, un sarakstu ar visiem citiem ražojumiem, kuru tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija iegūta uz tāda paša pamata. d) Komfortdzesinātāju, gaiss-gaiss un ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētāju, siltumsūkņu un augsttemperatūras procesdzesinātāju ražotājs, tā pilnvarotie pārstāvji un importētāji pēc pieprasījuma sniedz laboratorijām, kas veic tirgus uzraudzības pārbaudes, nepieciešamo informāciju par iekārtas iestatījumiem, kas izmantoti, lai noteiktu deklarētās jaudas, SEER/EER, SCOP/COP, SEPR/COP vērtības (attiecīgos gadījumos), un sniedz kontaktinformāciju šādas informācijas saņemšanai. 9. tabula Prasības informācijai par gaisa kaloriferiem Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas: B1 tipa gaisa kaloriferi: [jā/nē] C2 tipa gaisa kaloriferi: [jā/nē] C4 tipa gaisa kaloriferi: [jā/nē] Kurināmā veids: [gāze/šķidrums/elektroenerģija] Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Jauda Lietderības koeficients Nominālā sildīšanas jauda Pated,h x,x kW Lietderības koeficients pie nominālās sildīšanas jaudas (*7) ηnom x,x % Minimālā jauda Pmin x,x kW Lietderības koeficients pie minimālās jaudas (*7) ηpl x,x % Elektroenerģijas patēriņš (*7) Citi raksturlielumi Pie nominālās sildīšanas jaudas elmax x,xxx kW Apvalka zudumu koeficients Fenv x,x % Pie minimālās jaudas elmin x,xxx kW Aizdedzes degļa patērētā jauda (*7) Pign x,x kW Gaidstāves režīmā elsb x,xxx kW Slāpekļa oksīdu emisijas (*7) (*8) NOx x mg/kWh pievadītās enerģijas (GCV) Emisiju efektivitāte ηs,flow x,x % Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ηs,h x,x % Kontaktinformācija Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese 10. tabula Prasības informācijai par komfortdzesinātājiem Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas: Dzesinātāja āra siltummainis: [jāizvēlas: gaisa vai ūdens/sālsūdens] Dzesinātāja iekštelpu siltummainis: [standartā: ūdens] Tips: kompresora darbināta tvaika saspiešana vai sorbcijas process attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs] Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Nominālā dzesēšanas jauda Prated,c x,x kW Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte ηs,c x,x % Deklarētā jauda dzesēšanai pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj Deklarētais energoefektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj Tj = + 35 °C Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Dzesinātāju pazeminājuma koeficients (*9) Cdc x,x — Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms” Izslēgts režīms POFF x,xxx kW Kartera sildītāja režīms PCK x,xxx kW Termostata izslēgts režīms PTO x,xxx kW Gaidstāves režīms PSB x,xxx kW Citi raksturlielumi Jaudas regulēšana fiksēta/pakāpjveida/maināma Gaiss-ūdens komfortdzesinātājiem: gaisa caurplūdums, mērīts ārpus telpām — x m3/h Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām LWA x,x/x,x dB Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātājiem: nominālais sālsūdens vai ūdens caurplūdums, āra siltummainis — x m3/h Slāpekļa oksīdu emisijas (attiecīgā gadījumā) NOx (*10) x mg/kWh pievadītās enerģijas (GCV) Aukstumaģenta GSP kg CO2 eq (100 gadi) Izmantotie nominālie standartapstākļi: [izmantošana zemā temperatūrā/izmantošana vidējā temperatūrā] Kontaktinformācija Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese 11. tabula Prasības informācijai par gaiss-gaiss kondicionētājiem Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas: Gaisa kondicionētāja āra siltummainis: [standartā: gaiss] Gaisa kondicionētāja iekštelpu siltummainis: [standartā: gaiss] Tips: kompresora darbināta tvaika saspiešana vai sorbcijas process attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs] Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Nominālā dzesēšanas jauda Prated,c x,x kW Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte ηs,c x,x % Deklarētā jauda dzesēšanai pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj un iekštelpu temperatūras 27°/19 °C (sausais/mitrais termometrs) Deklarētais energoefektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj Tj = + 35 °C Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Gaisa kondicionētāju pazeminājuma koeficients (*11) Cdc x,x — Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms” Izslēgts režīms POFF x,xxx kW Kartera sildītāja režīms PCK x,xxx kW Termostata izslēgts režīms PTO x,xxx kW Gaidstāves režīms PSB x,xxx kW Citi raksturlielumi Jaudas regulēšana fiksēta/pakāpjveida/maināma Gaiss-gaiss kondicionētājiem: gaisa caurplūdums, mērīts ārpus telpām — x m3/h Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām LWA x,x/x,x dB Ja darbina dzinējs: slāpekļa oksīdu emisijas NOx (*12) x mg/kWh pievadītā kurināmā (GCV) Aukstumaģenta GSP kg CO2 eq (100 gadi) Kontaktinformācija Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese 12. tabula Prasības informācijai par ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētājiem Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas: Gaisa kondicionētāja āra siltummainis: [standartā: ūdens/sālsūdens] Gaisa kondicionētāja iekštelpu siltummainis: [standartā: gaiss] Tips: kompresora darbināta tvaika saspiešana vai sorbcijas process attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs] Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Nominālā dzesēšanas jauda Prated,c x,x kW Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte ηs,c x,x % Deklarētā jauda dzesēšanai pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj un iekštelpu temperatūras 27 °C/19 °C (sausais/mitrais termometrs) Deklarētais energoefektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj Ārgaisa temperatūra Tj dzesēšanas tornis (ieeja/izeja) grunts siltummainis Tj = + 35 °C 30/35 10/15 Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Tj = + 30 °C 26/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Tj = + 25 °C 22/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Tj = + 20 °C 18/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EER d vai GUE c,bin /AEF c,bin x,x % Gaisa kondicionētāju pazeminājuma koeficients (**) Cdc x,x — Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms” Izslēgts režīms POFF x,xxx kW Kartera sildītāja režīms PCK x,xxx kW Termostata izslēgts režīms PTO x,xxx kW Gaidstāves režīms PSB x,xxx kW Citi raksturlielumi Jaudas regulēšana fiksēta/pakāpjveida/maināma Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām LWA x,x/x,x dB Ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētājiem: nominālais sālsūdens vai ūdens caurplūdums, āra siltummainis — x m3/h Ja darbina dzinējs: slāpekļa oksīdu emisijas (attiecīgā gadījumā) NO x (***) x mg/kWh pievadītā kurināmā (GCV) Aukstumaģenta GSP kg CO2 eq (100 gadi) Kontaktinformācija Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese 13. tabula Prasības informācijai par ventilatorkonvektoriem Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas: Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Dzesēšanas jauda (jūtamā) Prated,c x,x kW Kopējā elektriskā ieejas jauda Pelec x,xxx kW Dzesēšanas jauda (latentā) Prated,c x,x kW Akustiskās jaudas līmenis (attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam) LWA x,x/utt. dB Sildīšanas jauda Prated,h x,x kW Kontaktinformācija Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese 14. tabula Prasības informācijai par siltumsūkņiem Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas: Siltumsūkņa āra siltummainis: [jāizvēlas: gaiss/ūdens/sālsūdens] Siltumsūkņa iekštelpu siltummainis: [jāizvēlas: gaiss/ūdens/sālsūdens] Norāde, vai sildītājs ir aprīkots ar papildu sildītāju: jā/nē attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs] Parametrus deklarē vidējai apsildes sezonai, parametrus siltākajai un aukstākajai apsildes sezonai norāda pēc izvēles. Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Nominālā sildīšanas jauda Prated,h x,x kW Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ηs,h x,x % Deklarētā sildīšanas jauda pie daļējas slodzes, ja iekštelpu temperatūra ir 20 °C un ārgaisa temperatūra ir Tj Deklarētais efektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COP d vai GUE h,bin /AEF h,bin x,x % Tj = + 2 °C Pdh x,x kW Tj = + 2 °C COP d vai GUE h,bin /AEF h,bin x,x % Tj = + 7 °C Pdh x,x kW Tj = + 7 °C COP d vai GUE h,bin /AEF h,bin x,x % Tj = + 12 °C Pdh x,x kW Tj = + 12 °C COP d vai GUE h,bin /AEF h,bin x,x % T biv = bivalentā temperatūra Pdh x,x kW T biv = bivalentā temperatūra COP d vai GUE h,bin /AEF h,bin x,x % T OL = darba režīma robežvērtība Pdh x,x kW T OL = darba režīma robežvērtība COP d vai GUE h,bin /AEF h,bin x,x % Gaiss-ūdens siltumsūkņiem: Tj = – 15 °C (ja T OL < – 20 °C) Pdh x,x kW Ūdens-gaiss siltumsūkņiem: Tj = – 15 °C (ja T OL < – 20 °C) COP d vai GUE h,bin /AEF h,bin x,x % Bivalentā temperatūra Tbiv x °C Ūdens-gaiss siltumsūkņiem: darba režīma robežtemperatūra Tol x °C Siltumsūkņu pazeminājuma koeficients (**) Cdh x,x — Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms” Papildu sildītājs Izslēgts režīms POFF x,xxx kW rezerves sildītāja jauda (*) elbu x,x kW Termostata izslēgts režīms PTO x,xxx kW Pievadītās enerģijas veids Kartera sildītāja režīms PCK x,xxx kW Gaidstāves režīms PSB x,xxx kW Citi raksturlielumi Jaudas regulēšana fiksēta/pakāpjveida/maināma Gaiss-gaiss siltumsūkņiem: gaisa caurplūdums, mērīts ārpus telpām — x m3/h Akustiskās jaudas līmenis, telpās/ārpus telpām LWA x,x/x,x dB Ūdens/sālsūdens-gaiss siltumsūkņiem: nominālais sālsūdens vai ūdens caurplūdums, āra siltummainis — x m3/h Slāpekļa oksīdu emisijas (attiecīgā gadījumā) NO x (***) x mg/kWh pievadītā kurināmā (GCV) Aukstumaģenta GSP kg CO2 eq (100 gadi) Kontaktinformācija Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (*) 15. tabula Prasības informācijai par augsttemperatūras procesdzesinātājiem Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas: Kondensācijas tips: [gaisdzeses/ūdensdzeses] Aukstumnesējs(-i): [identificējoša informācija par aukstumnesēju(-iem), ko paredzēts izmantots procesdzesinātājā] Raksturlielums Apzīmējums Vērtība Mērvienība Darba temperatūra t 7 °C Sezonas enerģijas pārveides koeficients SEPR x,xx [-] Gada elektroenerģijas patēriņš Q x kWh/gadā Parametri pie pilnas slodzes un references apkārtnes temperatūras atskaites punktā A (*14) Nominālā atdzesēšanas jauda PA x,xx kW Nominālā ieejas jauda DA x,xx kW Nominālais energoefektivitātes koeficients EERDC,A x,xx [-] Parametri atskaites punktā B Deklarētā atdzesēšanas jauda PB x,xx kW Deklarētā ieejas jauda DB x,xx kW Deklarētais energoefektivitātes koeficients EERDC,B x,xx [-] Parametri atskaites punktā C Deklarētā atdzesēšanas jauda PC x,xx kW Deklarētā ieejas jauda DC x,xx kW Deklarētais energoefektivitātes koeficients EERDC,C x,xx [-] Parametri atskaites punktā D Deklarētā atdzesēšanas jauda PD x,xx kW Deklarētā ieejas jauda DD x,xx kW Deklarētais energoefektivitātes koeficients EERDC,D x,xx [-] Citi raksturlielumi Jaudas regulēšana fiksēta/pakāpjveida (*14)/maināma Dzesinātāju pazeminājums koeficients (*13) Cdc x,xx [-] Aukstumaģenta GSP kg CO2 eq (100 gadi) Kontaktinformācija Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese