5.

Īpaši nosacījumi par telpu apsildes sezonas energoefektivitāti a) Visu lokālo telpu sildītāju, izņemot komerciālos lokālos telpu sildītājus, telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ir definēta kā: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Komerciālo lokālo telpu sildītāju telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ir definēta kā: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) kur: — ηS,on ir telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā, ko izsaka % un aprēķina, kā noteikts 5. punkta b) apakšpunktā, — F(1) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, elektrisko siltumakumulācijas lokālo telpu sildītāju pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, ņemot vērā korekcijas saistībā ar siltuma akumulāciju un atdevi, un – attiecībā uz komerciāliem lokālajiem telpu sildītājiem – negatīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, ņemot vērā korekcijas saistībā ar siltuma atdevi, — F(2) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir savstarpēji izslēdzošas vai nav summējamas, — F(3) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir summējamas, — F(4) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, papildu elektroenerģijas patēriņa negatīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, — F(5) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pastāvīgās dežūrliesmas enerģijas patēriņa negatīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē. b) Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti darba režīmā aprēķina šādi: Visiem lokālajiem telpu sildītājiem, izņemot elektriskos lokālos telpu sildītājus un komerciālos lokālos telpu sildītājus: ηS,on = ηth,nom kur: — ηth,nom ir lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas, balstoties uz NCV. Elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem: kur: — CC ir koeficients elektroenerģijas pārrēķinam primārajā enerģijā, — ηth,on elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem ir 100 %. Komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem: ηS,on = ηS,th · ηS,RF kur: — ηS,th ir % izteikts svērtais termiskais lietderības koeficients, — ηS,RF ir % izteikta emisiju efektivitāte. Lokālajiem telpu kvēlsildītājiem ηS,th ir 85,6 %. Cauruļveida lokālajiem telpu sildītājiem: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv kur: — ηth,nom ir % izteikts lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas, balstoties uz GCV, — ηth,min ir % izteikts lietderības koeficients pie minimālās siltuma jaudas, balstoties uz GCV, — Fenv ir % izteikti siltumģeneratora apvalka zudumi. Ja ražotājs vai piegādātājs norādījis, ka cauruļveida lokālā telpu sildītāja siltumģenerators jāuzstāda apsildāmajā iekštelpā, apvalka zudumi ir 0 (nulle). Ja ražotājs vai piegādātājs norādījis, ka cauruļveida lokālā telpu sildītāja siltumģenerators jāuzstāda ārpus apsildāmās zonas, apvalka zudumu koeficients ir atkarīgs no siltumģeneratora apvalka siltuma caurlaides atbilstīgi 4. tabulai.



4. tabula Siltumģeneratora apvalka zudumu koeficients Apvalka siltuma caurlaide (U) U ≤ 0,5 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % U > 2,0 6,0 % Komerciālo lokālo telpu sildītāju emisiju efektivitāti aprēķina šādi: kur: — RFS ir % izteikts komerciālā lokālā telpu sildītāja starošanas koeficients. Visiem komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem, izņemot cauruļveida sistēmas: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin kur: — RFnom , ir % izteikts starošanas koeficients pie nominālās siltuma jaudas, — RFmin , ir % izteikts starošanas koeficients pie minimālās siltuma jaudas. Cauruļveida sistēmām: kur: — RFnom,i , ir % izteikts caurules segmenta starošanas koeficients pie nominālās siltuma jaudas, — RFmin,i , ir % izteikts caurules segmenta starošanas koeficients pie minimālās siltuma jaudas, — Pheater,i , ir kW izteikta caurules segmenta siltuma jauda, balstoties uz GCV, — Psystem , ir kW izteikta visas cauruļveida sistēmas siltuma jauda, balstoties uz GCV. Iepriekšējā vienādība ir spēkā tikai tad, ja caurules segmenta degļa, cauruļu un reflektoru konstrukcija, kāda izmantota cauruļveida sistēmā, ir identiska cauruļveida lokālajam telpu sildītājam, kam ir tikai viena caurule, un ja iestatījumi, kas nosaka caurules segmenta darbību, ir identiski viencaurules lokālā telpu sildītāja iestatījumiem. c) Korekcijas koeficients F(1) ir pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, ņemot vērā koriģētu siltuma pievadīšanas un siltuma jaudas regulēšanas ietekmi, un ja elektriskajos siltumakumulācijas lokālajos telpu sildītājos siltumatdeve notiek, pateicoties dabiskai vai piespiedu (ar ventilatoru) konvekcijai, un – attiecībā uz komerciāliem lokālajiem telpu sildītājiem – negatīvais devums saistībā ar ražojuma spēju regulēt savu siltuma jaudu. Elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem siltuma jaudas korekcijas koeficientu F(1) aprēķina šādi: ja ražojums ir aprīkots ar vienu no (savstarpēji izslēdzošām) funkcijām, kas norādītas 5. tabulā, korekcijas koeficientu F(1) palielina par attiecīgajai funkcijai norādīto vērtību.



5. tabula Korekcijas koeficients F(1) elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem Ja ražojums aprīkots ar šādu funkciju (tikai vienu): F(1) palielina par Manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu 0,0 % Manuāls siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru 2,0 % Elektronisks siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru, vai ko regulē enerģijas piegādātājs 3,5 % Ja elektriskais siltumakumulācijas lokālais telpu sildītājs ir aprīkots ar ventilatoru, F(1) pieskaita vēl 1,5 %. Komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem siltuma jaudas korekcijas koeficientu aprēķina šādi:



6. tabula Korekcijas koeficients F(1) komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem Ja ražojuma siltuma jaudas regulēšanas tips ir: F(1) aprēķina šādi: Vienpakāpes F(1) = 5 % Divpakāpju Modulējošs Divpakāpju komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficienta F(1) minimālā vērtība ir 2,5 %, bet modulējošiem komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem – 5 %. Lokālajiem telpu sildītājiem, kas nav elektriskie siltumakumulācijas sildītāji vai komerciālie lokālie telpu sildītāji, korekcijas koeficients F(1) ir 0 (nulle). d) Korekcijas koeficients F(2) ir pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir savstarpēji izslēdzošas vai nav summējamas; koeficientu aprēķina šādi: visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficients F(2) ir vienāds ar vienu no koeficientiem 7. tabulā atkarībā no tā, kādi ir esošie regulēšanas parametri. Var izvēlēties tikai vienu vērtību.



7. tabula Korekcijas koeficients F(2) Ja ražojums aprīkots ar šādu funkciju (tikai vienu): F(2) elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem lokālajiem telpu sildītājiem, kuros izmanto gāzveida vai šķidro kurināmo Pārnēsājams Stacionārs Siltumakumulācijas Grīdas Starojuma Vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % Ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % Ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % Ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % F(2) korekcijas koeficientu nepiemēro komerciāliem lokālajiem telpu sildītājiem. e) Korekcijas koeficients F(3) ir pozitīvais devums telpu apsildes sezonas energoefektivitātē, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības var summēt; koeficientu aprēķina šādi: visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficients F(3) ir 8. tabulā norādīto vērtību summa atkarībā no tā, kādi ir esošie regulēšanas parametri.



8. tabula Korekcijas koeficients F(3) Ja ražojums aprīkots ar šādu funkciju (var būt vairākas): F(3) elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem lokālajiem telpu sildītājiem, kuros izmanto gāzveida vai šķidro kurināmo Pārnēsājams Stacionārs Siltumakumulācijas Grīdas Starojuma Telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Ar tālvadības funkciju 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Ar adaptīvu palaišanas vadību 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Ar darbības laika ierobežojumu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % Ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % f) Papildu elektroenerģijas izmantošanas korekcijas koeficientu F(4) aprēķina šādi: šajā korekcijas koeficientā ir ņemta vērā papildu elektroenerģijas izmantošana ieslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā. Elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem korekciju aprēķina šādi: Papildu elektroenerģijas izmantošanas korekcijas koeficientu F(4) aprēķina šādi: kur: — elsb ir kW izteikts elektriskās jaudas patēriņš gaidstāves režīmā, — Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda, — α ir koeficients, lai ņemtu vērā, vai ražojums atbilst Komisijas Regulai (EK) Nr. 1275/2008 ( 2 ): — — ja ražojums atbilst Regulā (EK) Nr. 1275/2008 noteiktajām robežvērtībām, α pēc noklusējuma ir 0 (nulle), — ja ražojums neatbilst Regulā (EK) Nr. 1275/2008 noteiktajām robežvērtībām, α pēc noklusējuma ir 1,3. Lokālajiem telpu sildītājiem, kuros izmanto gāzveida vai šķidro kurināmo, papildu elektroenerģijas izmantošanas korekciju aprēķina šādi: kur: — elmax ir kW izteikts elektriskās jaudas patēriņš pie nominālās siltuma jaudas, — elmin ir kW izteikts elektriskās jaudas patēriņš pie minimālās siltuma jaudas. Gadījumā, ja ražojumam nav zināma minimālā siltuma jauda, izmanto elektriskās jaudas patēriņu pie nominālās siltuma jaudas, — elsb ir kW izteikts ražojuma elektriskās jaudas patēriņš gaidstāves režīmā, — Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda. Komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem papildu elektroenerģijas izmantošanas korekcijas koeficientu aprēķina šādi: g) Korekcijas koeficientu F(5), kas saistīts ar pastāvīgās dežūrliesmas enerģijas patēriņu, aprēķina šādi: šis korekcijas koeficients ņem vērā pastāvīgajai dežūrliesmai nepieciešamo jaudu. Lokālajiem telpu sildītājiem, kuros izmanto gāzveida vai šķidro kurināmo, to aprēķina šādi: kur: — Ppilot ir kW izteikts dežūrliesmas patēriņš, — Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda. Komerciālajiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficientu aprēķina šādi: Ja ražojumam nav pastāvīgās dežūrliesmas, Ppilot ir 0 (nulle). kur: — Ppilot ir kW izteikts dežūrliesmas patēriņš, — Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda.