2003 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos Sprendimas iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2986)tekstas svarbus EEE.



Oficialusis leidinys L 220 , 03/09/2003 p. 0005 - 0006

CS.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

ET.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

HU.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

LT.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

LV.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

MT.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

PL.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

SK.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432

SL.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431 - 432



Komisijos Sprendimas 2003 m. rugpjūčio 26 d. iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2986) (tekstas svarbus EEE) (2003/632/EB) EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1], su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 20 straipsnio 2 dalį, kadangi: (1) Komisijos sprendimu 2000/147/EB [3] nustatyta statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo sistema, (2) Peržiūrėjus tam tikras produktų grupes, linijinių vamzdžių šilumos izoliavimo produktams turėtų būti nustatytos atskiros reakcijos į ugnį klasės. (3) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2000/147/EB. (4) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę, PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 1 straipsnis Sprendimo 2000/147/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą. 2 straipsnis Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms. Priimta Briuselyje, 2003 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos vardu Erkki Liikanen Komisijos narys [1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12. [2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1. [3] OL L 50, 2000 2 23, p. 14. -------------------------------------------------- PRIEDAS Sprendimo 2000/147/EB priedas papildomas šia lentele: "3 lentelė LINIJINIŲ VAMZDŽIŲ ŠILUMOS IZOLIAVIMO PRODUKTŲ REAKCIJOS Į UGNĮ KLASĖS Klasė | Bandymo metodai | Klasifikavimo kriterijai | Papildoma klasifikacija | A1L | EN ISO 1182; [1] ir | ΔT ≤ 30 °C; ir Δm ≤ 50 %; ir tf = 0 (pvz. nepertraukiamos ugnies nėra) | — | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [1]; ir PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [2]; ir PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 [3]; ir PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] | — | A2L | EN ISO 1182 [1]; arba | ΔT ≤ 50 °C; ir Δm ≤ 50 %; ir tf = 20s | — | EN ISO 1716; ir | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [1]; ir PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 [2]; ir PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 [3]; ir PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [4] | — | EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W.s-1; ir LFS < bandinio kraštas; ir THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] | BL | EN 13823 (SBI); ir | FIGRA ≤ 270 W.s-1; ir LFS < bandinio kraštas; ir THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] | EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60s | CL | EN 13823 (SBI); ir | FIGRA ≤ 460 W.s-1; ir LFS < bandinio kraštas; ir THR600s ≤ 15 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] | EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s | DL | EN 13823 (SBI); ir | FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] | EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s | EL | EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 15 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s | Liepsnojantys lašai (dalelės) [7] | FL | Reakcija nenustatyta | [1] "Vienarūšiai produktai ir nevienarūšių produktų esminės sudedamosios dalys. [2] "Nevienarūšių produktų išorinės neesminės sudedamosios dalys. [3] "Nevienarūšių produktų vidinės neesminės sudedamosios dalys. [4] "Visas produktas. [5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2".s"-2" ir TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2".s"-2" ir TSP"600s" ≤ "1600" m"2"; s3 = ne s1 ar s2. [6] "d0 = jokių liepsnojančių lašų ar dalelių EN 13823 (SBI) per 600 s; d1 = jokių liepsnojančių lašų ar dalelių, degančių ilgiau nei 10s EN 13823 (SBI) per 600 s; d2 = ne d1 ar d0; popieriaus uždegimas EN ISO 11925–2 klasifikuojamas d2. [7] "Teigiamas rezultatas = popierius neužsidega (neklasifikuojama); neigiamas rezultatas (klasifikuojama d2). [8] "Paviršiaus užsiliepsnojimo sąlygomis ir, jeigu taikoma, iki galutinio produkto panaudojimo, užsiliepsnojimas iš krašto." --------------------------------------------------