Su patalpų šildytuvais su šilumos siurbliais ir su kombinuotaisiais šildytuvais su šilumos siurbliais susijusios apibrėžtys 21) vardinis veiksmingumo koeficientas (COPrated ) arba vardinis pirminės energijos santykis (PERrated )– deklaruotoji šiluminė talpa (kW), padalyta iš suvartotos energijos kiekio, išreikšto didžiausiojo šilumingumo kW ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kW, kai šildoma standartinėmis veikimo sąlygomis; 22) norminės projektinės sąlygos– norminės projektinės temperatūros, didžiausios perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūros ir didžiausios ribinės veikimo temperatūros derinys, kaip nustatyta VII priedo 10 lentelėje; 23) norminė projektinė temperatūra (Tdesignh)– lauko temperatūra Celsijaus laipsniais, kaip nurodyta VII priedo 10 lentelėje, kuriai esant dalinės apkrovos koeficientas lygus 1; 24) dalinės apkrovos koeficientas (pl(Tj))– lauko temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, ir norminės projektinės temperatūros, iš jos atėmus 16 °C, santykis; 25) šildymo sezonas– veikimo vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimate sąlygomis rinkinys, kuriuo kiekviename intervale apibūdinamas lauko temperatūrų ir laiko, kurį tos temperatūros pasireiškia per sezoną, derinys; 26) intervalas (binj )– lauko temperatūros ir intervalo trukmės valandomis derinys, kaip nustatyta VII priedo 12 lentelėje; 27) intervalo trukmė valandomis (Hj )– valandų skaičius per šildymo sezoną (valandomis per metus), per kurias kiekviename intervale pasireiškia lauko temperatūra, kaip nurodyta VII priedo 12 lentelėje; 28) dalinė apkrova šildymo režimu (Ph(Tj))– šildymo apkrova (kW), esant tam tikrai lauko temperatūrai, apskaičiuojama projektinę apkrovą dauginant iš dalinės apkrovos koeficiento; 29) sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) arba sezoninis pirminės energijos santykis (SPER)– bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba bendras patalpų šildytuvų su šilumos siurbliu arba kombinuotųjų šildytuvų su šilumos siurbliu, kurie naudoja kurą, pirminės energijos santykis, atitinkantis nustatytą šildymo sezoną, apskaičiuotas kaip norminis metinis šildymo poreikis, padalytas iš metinio energijos suvartojimo; 30) norminis metinis šildymo poreikis (QH )– norminis šildymo poreikis per nustatytą šildymo sezoną (juo remiantis skaičiuojamas SCOP arba SPER), apskaičiuojamas kaip projektinės apkrovos šildymo režimu ir metinio ekvivalentinio aktyviosios veiksenos valandų skaičiaus sandauga (kWh); 31) metinis ekvivalentinis aktyviosios veiksenos valandų skaičius (HHE )– numanomas metinis valandų, kurias patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu turi veikti projektine apkrova šildymo režimu, kad patenkintų norminį metinį šildymo poreikį, skaičius (h); 32) veiksmingumo aktyviąja veiksena koeficientas (SCOPon ) arba pirminės energijos aktyviąja veiksena koeficientas (SPERon )– vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba vidutinis patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris veikdamas aktyviąja veiksena vartoja kurą, pirminės energijos koeficientas nustatyto šildymo sezono metu; 33) papildomas šildymo pajėgumas (sup(Tj))– papildomo šildytuvo, kuriuo papildomas deklaruotas šildymo pajėgumas (kW), kad įrenginys išlaikytų dalinę apkrovą šildymo režimu, jei deklaruotas šildymo pajėgumas yra mažesnis nei dalinė apkrova šildymo režimu, vardinis šilumos atidavimas Psup; 34) intervalo veiksmingumo koeficientas (COPbin(Tj)) arba intervalo pirminės energijos santykis (PERbin(Tj))– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris vartoja elektros energiją, veiksmingumo koeficientas arba patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu, kuris naudoja kurą, pirminės energijos koeficientas, būdingas kiekvienam sezono intervalui, nurodytų laikotarpių atveju gautas iš dalinės apkrovos šildymo režimu, deklaruoto šildymo pajėgumo ir deklaruoto veiksmingumo koeficiento, o kitų laikotarpių atveju apskaičiuotas interpoliuojant arba ekstrapoliuojant ir, kai reikia, pakoreguotas pagal blogėjimo koeficientą; 35) deklaruotasis šildymo pajėgumas (Pdh(Tj))– šildymo pajėgumas (kW), kurį patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali teikti esant lauko temperatūrai; 36) pajėgumo valdymas– galimybė keisti patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu pajėgumą, keičiant bent vieno iš skysčių, kurių reikia aušinimo ciklui vykdyti, debitą, nurodomas kaip „pastovus“, jei tūrio srauto keisti negalima, arba kaip „kintamas“, jei tūrio srautas pakeičiamas arba pakinta atlikus du ar daugiau veiksmų; 37) projektinė apkrova šildymo režimu (Pdesignh)– patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vardinis šilumos atidavimas (Prated) (kW) esant norminei projektinei temperatūrai, kai projektinė apkrova šildymo režimu yra lygi dalinei apkrovai šildymo režimu, o lauko temperatūra lygi norminei projektinei temperatūrai; 38) deklaruotasis veiksmingumo koeficientas (COPd(Tj)) arba deklaruotasis pirminės energijos santykis (PERd(Tj))– veiksmingumo koeficientas arba pirminės energijos santykis, taikomas ribotam nustatytų intervalų skaičiui; 39) perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra (Tbiv )– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, kuriai esant deklaruotasis pajėgumas yra lygus dalinei apkrovai šildymo režimu, o esant žemesnei temperatūrai nei ši deklaruotasis pajėgumas turi būti papildytas papildomu šildymo pajėgumu, kad būtų išlaikyta dalinė apkrova šildymo režimu (Celsijaus laipsniais); 40) ribinė veikimo temperatūra (TOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota lauko temperatūra, žemiau kurios patalpų šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos oro ir vandens siurbliu negali tiekti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui (Celsijaus laipsniais); 41) šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra (WTOL)– šildymo režimui tiekėjo deklaruota ištekančio vandens temperatūra (Celsijaus laipsniais), virš kurios patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu negali teikti jokio šildymo pajėgumo, o deklaruotasis šildymo pajėgumas lygus nuliui; 42) ciklinis pajėgumas šildymo režimu (Pcych)– per ciklinio veikimo šildymo režimu bandymo intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW); 43) ciklinis efektyvumas (COPcyc, arba PERcyc)– veiksmingumo koeficiento vidurkis arba pirminės energijos santykio vidurkis per ciklinio veikimo bandymo intervalą, apskaičiuotas kaip per intervalą integruotas šildymo pajėgumas (kW), padalytas iš per tą patį intervalą integruotos suvartojamos energijos, išreikštos didžiausiojo šilumingumo kWh ir (arba) iš perskaičiavimo koeficiento padaugintos galutinės energijos kWh; 44) blogėjimo koeficientas (Cdh)– efektyvumo mažėjimo dėl ciklinio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu veikimo matas; jei Cdh nenustatomas matuojant, naudojama numatytoji blogėjimo koeficiento vertė Cdh = 0,9; 45) aktyvioji veiksena– veiksena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginį veikia uždaros erdvės šildymo apkrova ir kai aktyvuota šildymo funkcija; esant šiai veiksenai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu gali cikliškai įsijungti ir išsijungti, kad būtų pasiekta arba išlaikyta reikiama patalpų oro temperatūra; 46) išjungties veiksena– būsena, kuriai esant patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu yra prijungtas prie maitinimo šaltinio ir neteikia jokios funkcijos, įskaitant būsenas, kai tik rodoma, kad prietaisas yra išjungties veiksenos būsenos, ir būsenas, kai vykdomos tik tos funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/108/EB (2); 47) termostato išjungties veiksena– būsena, atitinkanti trukmę valandomis, kai įrenginio neveikia šildymo apkrova ir kai neaktyvuota šildymo funkcija, ir nors šildymo funkcija įjungta, tačiau patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu neveikia; aktyviąja veiksena veikiančio šildytuvo ciklinis veikimas termostato išjungties veiksena nelaikomas; 48) karterio šildymo veiksena– būsena, kai aktyvinamas šildymo įtaisas siekiant užtikrinti, kad šaldalas netekėtų į kompresorių, ir taip apriboti šaldalo koncentraciją alyvoje kompresoriaus paleidimo metu; 49) energijos suvartojimas išjungties veiksena (POFF )– išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW); 50) energijos suvartojimas termostato išjungties veiksena (PTO )– termostato išjungties veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW); 51) energijos suvartojimas karterio šildymo veiksena (PCK )– karterio šildymo veiksena veikiančio patalpų šildytuvo su šilumos siurbliu arba kombinuotojo šildytuvo su šilumos siurbliu vartojamoji galia (kW); 52) žematemperatūris šilumos siurblys– patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu, specialiai suprojektuotas naudoti esant žemai temperatūrai, kuris negali teikti šildymo vandens, kurio išleidimo temperatūra 52 °C, kai sausuoju (drėgnuoju) termometru išmatuota įleidimo temperatūra yra – 7 °C (– 8 °C) esant norminėms projektinėms vidutinio klimato sąlygoms; 53) žematemperatūris naudojimas– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 35 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai; 54) naudojimas vidutinėje temperatūroje– naudojimas, kai patalpų šildytuvas su šilumos siurbliu arba kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu teikia deklaruotąjį šildymo pajėgumą esant 55 °C patalpų šilumokaičio išleidimo temperatūrai;