5.

Informacija apie gaminį: a) Įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose ir visiems prieinamose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse nuo 2018 m. sausio 1 d. pateikiama ši informacija apie gaminį: 1) šilto oro šildytuvų – 9 lentelėje nurodyta informacija, išmatuota ir apskaičiuota pagal III priedą; 2) komfortinių vėsintuvų – 10 lentelėje nurodyta informacija, išmatuota ir apskaičiuota pagal III priedą; 3) oro kondicionierių „oras–oras“ – 11 lentelėje nurodyta informacija, išmatuota ir apskaičiuota pagal III priedą; 4) oro kondicionierių „vanduo / druskų tirpalas–oras“ – 12 lentelėje nurodyta informacija, išmatuota ir apskaičiuota pagal III priedą; 5) ventiliatorinių konvektorių – 13 lentelėje nurodyta informacija, išmatuota ir apskaičiuota pagal III priedą; 6) šilumos siurblių – 14 lentelėje nurodyta informacija, išmatuota ir apskaičiuota pagal III priedą; 7) aukštatemperatūrių technologinių aušintuvų – 15 lentelėje nurodyta informacija, išmatuota ir apskaičiuota pagal III priedą; 8) visos specialios atsargumo priemonės, kurių būtina imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint gaminį; 9) visų šilumos arba šalčio generatorių, suprojektuotų oro šildymo arba vėsinimo gaminiams, ir oro šildymo ir vėsinimo gaminių korpusų, kuriuose įmontuojami tokie šilumos arba šalčio generatoriai, – charakteristikos, surinkimo reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti atitiktį oro šildymo arba vėsinimo gaminių ekologinio projektavimo reikalavimams, ir prireikus gamintojo rekomenduojamų derinių sąrašas; 10) padalytųjų šilumos siurblių ir padalytųjų oro kondicionierių – tinkamų patalpų mazgų sąrašas; 11) B1, C2 ir C4 tipų šilto oro šildytuvų – šis standartinis tekstas: „Šį šilto oro šildytuvą numatyta jungti tik prie dūmtakio, bendrai naudojamo keliems būstams esamuose pastatuose. Šio šilto oro šildytuvo efektyvumas mažas, todėl kitais būdais jo naudoti nederėtų, nes padidėtų jo suvartojamos energijos kiekis ir naudojimo sąnaudos.“ b) Įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose ir laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainių dalyse, skirtose specialistams, nuo 2018 m. sausio 1 d. pateikiama ši informacija apie gaminį: 1) informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui. c) Atitikčiai pagal 4 straipsnį įvertinti skirtuose techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija: 1) a punkte nurodyta informacija; 2) jei su tam tikru modeliu susijusi informacija gauta skaičiavimu remiantis konstrukcija ir (arba) ekstrapoliavimu pagal kitų derinių duomenis, techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs tokio skaičiavimo ir (arba) ekstrapoliavimo, taip pat skaičiavimo tikslumui patikrinti atliktų bandymų, duomenys, įskaitant matematinio modelio, pagal kurį apskaičiuotos tokių derinių eksploatacinės charakteristikos, ir matavimo, atlikto siekiant patikrinti šį modelį, duomenis, taip pat visų kitų modelių sąrašas, kurių techniniuose dokumentuose pateikiama informacija gauta minėtu būdu. d) Komfortinių vėsintuvų, oro kondicionierių „oras–oras“ ir „vanduo / tirpalas–oras“, šilumos siurblių ir aukštatemperatūrių technologinių aušintuvų gamintojai, jų įgaliotieji atstovai ir importuotojai laboratorijoms, vykdančioms rinkos priežiūros patikrinimus, jų prašymu pateikia visą reikalingą informaciją apie įrenginio nustatymą, taikomą, kai tinkama, deklaruotojo pajėgumo, SEER/EER, SCOP/COP, SEPR/COP vertėms, ir nurodo asmenų, kurie gali tokią informaciją suteikti, kontaktinius duomenis. 9 lentelė Informacijos apie šilto oro šildytuvus reikalavimai Modelis (-iai). Modelio (-ių), apie kurį (-iuos) pateikiama informacija, identifikavimo duomenys B1 tipo šilto oro šildytuvas [taip / ne] C2 tipo šilto oro šildytuvas [taip / ne] C4 tipo šilto oro šildytuvas [taip / ne] Kuro rūšis [dujinis / skystasis / elektros energija] Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Pajėgumas Šiluminis naudingumas Vardinis šildymo pajėgumas Pated,h x,x kW Šiluminis naudingumas esant vardiniam šildymo pajėgumui (*7) ηnom x,x proc. Mažiausiasis pajėgumas Pmin x,x kW Šiluminis naudingumas esant mažiausiajam pajėgumui (*7) ηpl x,x proc. Elektros energijos suvartojimas (*7) Kiti parametrai Esant vardiniam šildymo pajėgumui elmax x,xxx kW Apvalkalo nuostolių koeficientas Fenv x,x proc. Esant mažiausiajam pajėgumui elmin x,xxx kW Uždegiklio vartojamoji galia (*7) Pign x,x kW Veikiant budėjimo veiksena elsb x,xxx kW Išmetamų azoto oksidų kiekis (*7) (*8) NOx x mg/kW tiekiamosios energijos (GCV) Šilumos atidavimo efektyvumas ηs,flow x,x proc. Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas ηs,h x,x proc. Duomenys ryšiams Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas 10 lentelė Informacijos apie komfortinius vėsintuvus reikalavimai Modelis (-iai). Modelio (-ių), apie kurį (-iuos) pateikiama informacija, identifikavimo duomenys Vėsintuvo lauko šilumokaitis [pasirinkti – oro ar vandens / druskų tirpalo] Vėsintuvo patalpų šilumokaitis [standartiškai – vandens] Tipas – kompresoriaus varomas garų suspaudimas arba sorbcijos procesas Jei taikoma, kompresoriaus pavara – [variklis elektrinis ar varomas degalais; dujiniu ar skystuoju kuru, vidaus ar išorės degimo variklis] Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Vardinis vėsinimo pajėgumas Prated,c x,x kW Sezoninis patalpų vėsinimo energijos vartojimo efektyvumas ηs,c x,x proc. Deklaruotas vėsinimo pajėgumas esant dalinei apkrovai, kai lauko temperatūra – Tj Deklaruotas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas arba dujų vartojimo efektyvumas / pagalbinės energijos faktorius esant dalinei apkrovai, kai lauko temperatūra Tj Tj = + 35 °C Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Vėsintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (*9) Cdc x,x — Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena Išjungties veiksena POFF x,xxx kW Karterio šildytuvo veiksena PCK x,xxx kW Termostatinės išjungties veiksena PTO x,xxx kW Budėjimo veiksena PSB x,xxx kW Kiti parametrai Pajėgumo valdymas pastovus / pakopinis / kintamas Komfortinių vėsintuvų „oras–vanduo“ – oro srautas, išmatuotas lauke — x m3/h Garso galios lygis (lauke) LWA x,x/x,x dB Vėsintuvų „vanduo / druskų tirpalas–vanduo“ – vardinis druskų tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje) — x m3/h Išmetamų azoto oksidų kiekis (jei taikoma) NOx (*10) x mg/kWh tiekiamojo didžiausiojo šilumingumo (GCV) Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP) kg CO2 ekvivalento (per 100 metų) Standartinės vardinės veikimo sąlygos: [žemos temperatūros įrenginių / vidutinės temperatūros įrenginių] Duomenys ryšiams Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas 11 lentelė Informacijos apie oro kondicionierius „oras–oras“ reikalavimai Modelis (-iai). Modelio (-ių), apie kurį (-iuos) pateikiama informacija, identifikavimo duomenys Oro kondicionieriaus lauko šilumokaitis [standartiškai – oro] Oro kondicionieriaus patalpų šilumokaitis [standartiškai – oro] Tipas – kompresoriaus varomas garų suspaudimas arba sorbcijos procesas Jei taikoma, kompresoriaus pavara – [variklis elektrinis ar varomas degalais; dujiniu ar skystuoju kuru, vidaus ar išorės degimo variklis] Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Vardinis vėsinimo pajėgumas Prated,c x,x kW Sezoninis patalpų vėsinimo energijos vartojimo efektyvumas ηs,c x,x proc. Deklaruotas vėsinimo pajėgumas esant dalinei apkrovai, kai lauko temperatūra – Tj , o patalpos temperatūra – 27 °C/19 °C (matuojama atitinkamai sausuoju / drėgnuoju termometru) Deklaruotas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas arba dujų vartojimo efektyvumas / pagalbinės energijos faktorius esant dalinei apkrovai, kai lauko temperatūra Tj Tj = + 35 °C Pdc x,x kW Tj = +35 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Oro kondicionieriams taikomas blogėjimo koeficientas (*11) Cdc x,x — Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena Išjungties veiksena POFF x,xxx kW Karterio šildytuvo veiksena PCK x,xxx kW Termostatinės išjungties veiksena PTO x,xxx kW Budėjimo veiksena PSB x,xxx kW Kiti parametrai Pajėgumo valdymas Pastovus / pakopinis / kintamas Oro kondicionierių „oras–oras“ – oro srautas, išmatuotas lauke — x m3/h Garso galios lygis (lauke) LWA x,x/x,x dB Jei varomas degimo varikliu, išmetamų azoto oksidų kiekis NOx (*12) x mg/kWh tiekiamojo kuro didžiausiojo šilumingumo (GCV) Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP) kg CO2 ekvivalento (per 100 metų) Duomenys ryšiams Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas 12 lentelė Informacijos apie oro kondicionierius „vanduo / druskų tirpalas–oras“ reikalavimai Modelis (-iai). Modelio (-ių), apie kurį (-iuos) pateikiama informacija, identifikavimo duomenys Oro kondicionieriaus lauko šilumokaitis [standartiškai – vandens / druskų tirpalo] Oro kondicionieriaus patalpų šilumokaitis [standartiškai – oro] Tipas – kompresoriaus varomas garų suspaudimas arba sorbcijos procesas Jei taikoma, kompresoriaus pavara – [variklis elektrinis ar varomas degalais; dujiniu ar skystuoju kuru, vidaus ar išorės degimo variklis] Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Vardinis vėsinimo pajėgumas Prated,c x,x kW Sezoninis patalpų vėsinimo energijos vartojimo efektyvumas ηs,c x,x proc. Deklaruotas vėsinimo pajėgumas esant dalinei apkrovai, kai lauko temperatūra – Tj , o patalpos temperatūra – 27 °C/19 °C (matuojama atitinkamai sausuoju / drėgnuoju termometru) Deklaruotas energijos vartojimo efektyvumo koeficientas arba dujų vartojimo efektyvumas / pagalbinės energijos faktorius esant dalinei apkrovai, kai lauko temperatūra Tj Lauko temperatūra Tj Aušinimo bokštas (įvadas / išvadas) Gruntinė sistema Tj = + 35 °C 30/35 10/15 Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 30 °C 26/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Tj = + 25 °C 22/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd arba GUEc,binAEFc,bin x,x proc. Tj = + 20 °C 18/* 10/* Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd arba GUEc,bin/AEFc,bin x,x proc. Oro kondicionieriams taikomas blogėjimo koeficientas (**) Cdc x,x — Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena Išjungties veiksena POFF x,xxx kW Karterio šildytuvo veiksena PCK x,xxx kW Termostatinės išjungties veiksena PTO x,xxx kW Budėjimo veiksena PSB x,xxx kW Kiti parametrai Pajėgumo valdymas pastovus / pakopinis / kintamas Garso galios lygis (lauke) LWA x,x/x,x dB Oro kondicionierių „vanduo / druskų tirpalas–oras“: vardinis druskų tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje) — x m3/h Jei varomas degimo varikliu, Išmetamų azoto oksidų kiekis (jei taikoma) NOx (***) x mg/kWh tiekiamojo kuro didžiausiojo šilumingumo (GCV) Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP) kg CO2 ekvivalento (per 100 metų) Duomenys ryšiams Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas 13 lentelė Informacijos apie ventiliatorinius konvektorius reikalavimai Modelio (-ių), apie kurį (-iuos) pateikiama informacija, identifikavimo duomenys Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Vėsinimo (juntamojo) pajėgumas Prated,c x,x kW Bendra elektrinė vartojamoji galia Pelec x,xxx kW Vėsinimo (slaptojo) pajėgumas Prated,c x,x kW Garso galios lygis (kiekvieno spartos nuostačio, jei taikoma) LWA x,x / ir t. t. dB Šildymo pajėgumas Prated,h x,x kW Duomenys ryšiams Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas 14 lentelė Informacijos apie šilumos siurblius reikalavimai Modelio (-ių), apie kurį (-iuos) pateikiama informacija, identifikavimo duomenys Šilumos siurblio lauko šilumokaitis [pasirinkti – oro / vandens / druskų tirpalo] Šilumos siurblio patalpų šilumokaitis [pasirinkti – oro / vandens / druskų tirpalo] Pastaba, ar šildytuve yra papildomas šildytuvas – taip / ne Jei taikoma, kompresoriaus pavara – [variklis elektrinis ar varomas degalais; dujiniu ar skystuoju kuru, vidaus ar išorės degimo variklis] Deklaruojami vidutinio šildymo sezono parametrai, šiltesnio ir šaltesnio šildymo sezonų parametrai nebūtini. Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Vardinis šildymo pajėgumas Prated,h x,x kW Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas ηs,h x,x proc. Deklaruotasis šildymo pajėgumas esant dalinei apkrovai, 20 °C patalpos temperatūrai ir Tj lauko temperatūrai. Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas arba dujų vartojimo efektyvumas / pagalbinės energijos faktorius esant dalinei apkrovai, kai lauko temperatūra Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd arba GUEh,bin/AEFh,bin x,x proc. Tj = + 2 °C Pdh x,x kW Tj = + 2 °C COPd arba GUEh,bin/AEFh,bin x,x proc. Tj = + 7 °C Pdh x,x kW Tj = + 7 °C COPd arba GUEh,bin/AEFh,bin x,x proc. Tj = + 12 °C Pdh x,x kW Tj = + 12 °C COPd arba GUEh,bin/AEFh,bin x,x proc. Tj = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Pdh x,x kW Tbiv = perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra COPd arba GUEh,bin/AEFh,bin x,x proc. TOL = ribinė veikimo temperatūra Pdh x,x kW TOL = ribinė veikimo temperatūra COPd arba GUEh,bin/AEFh,bin x,x proc. Šilumos siurblių „oras–vanduo“: Tj = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C) Pdh x,x kW Šilumos siurblių „vanduo–oras“ – Tj = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C) COPd arba GUEh,bin/AEFh,bin x,x proc. Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Tbiv x °C Šilumos siurblių „vanduo–oras“ – ribinė veikimo temperatūra Tol x °C Šilumos siurbliams taikomas blogėjimo koeficientas (**) Cdh x,x — Vartojamoji galia ne aktyviąja veiksena Papildomas šildytuvas Išjungties veiksena POFF x,xxx kW Pagalbinio šildymo pajėgumas (*) elbu x,x kW Termostatinės išjungties veiksena PTO x,xxx kW Tiekiamos energijos rūšis Karterio šildytuvo veiksena PCK x,xxx kW Budėjimo veiksena PSB x,xxx kW Kiti parametrai Pajėgumo valdymas Pastovus / pakopinis / kintamas Šilumos siurblių „oras–oras“ – oro srautas, išmatuotas lauke — x m3/h Garso galios lygis, išmatuotas patalpoje / lauke LWA x,x/x,x dB Šilumos siurblių „vanduo / druskų tirpalas–oras“ – vardinis druskų tirpalo arba vandens srautas (lauko šilumokaityje) — x m3/h Išmetamų azoto oksidų kiekis (jei taikoma) NOx (***) x mg/kWh tiekiamojo kuro didžiausiojo šilumingumo (GCV) Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP) kg CO2 ekvivalento (per 100 metų) Duomenys ryšiams Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas (*) 15 lentelė Informacijos apie aukštatemperatūrius technologinius aušintuvus reikalavimai Modelio (-ių), apie kurį (-iuos) pateikiama informacija, identifikavimo duomenys Kondensavimo tipas – [aušinama oru / aušinama vandeniu] Aušalas (-ai) – [technologiniame aušintuve naudoti skirto (-ų) šaldalo (-ų) identifikavimo informacija] Punktas Sutartinis ženklas Vertė Vienetas Veikimo temperatūra t 7 °C Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas SEPR x,xx [–] Metinis suvartojamos elektros energijos kiekis Q x kWh per metus Parametrai esant visai apkrovai ir vertinimo taško A norminei aplinkos temperatūrai (*14) Vardinė šaldymo galia PA x,xx kW Vardinė vartojamoji galia DA x,xx kW Vardinis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas EERDC,A x,xx [–] Parametrai B vertinimo taške Deklaruotoji šaldymo galia PB x,xx kW Deklaruotoji vartojamoji galia DB x,xx kW Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas EERDC,B x,xx [–] Parametrai C vertinimo taške Deklaruotoji šaldymo galia PC x,xx kW Deklaruotoji vartojamoji galia DC x,xx kW Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas EERDC,C x,xx [–] Parametrai D vertinimo taške Deklaruotoji šaldymo galia PD x,xx kW Deklaruotoji vartojamoji galia DD x,xx kW Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas EERDC,D x,xx [–] Kiti parametrai Pajėgumo valdymas Pastovus / pakopinis (*14) / kintamas Aušintuvams taikomas blogėjimo koeficientas (*13) Cdc x,xx [–] Aušalo visuotinio atšilimo potencialas (GWP) kg CO2 ekvivalento (per 100 metų) Duomenys ryšiams Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas