LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 241/1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1447

2016 m. rugpjūčio 26 d.

dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 (1), ypač į jo 6 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1) siekiant išlaikyti energijos tiekimo saugumą, didinti konkurencingumą ir užtikrinti, kad visi vartotojai galėtų pirkti energiją priimtinomis kainomis, ypač svarbu greitai baigti kurti visiškai veikiančią jungtinę energijos vidaus rinką;

(2) siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos vidaus rinkos veikimą, Reglamente (EB) Nr. 714/2009 nustatytos nediskriminacinės taisyklės dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB (2) 5 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės arba, jei taip numato valstybės narės, reguliavimo institucijos be kita ko užtikrintų, kad būtų parengtos objektyvios ir nediskriminacinės techninės taisyklės, kuriomis būtų nustatyti būtinieji techniniai konstrukcijos ir veikimo reikalavimai, taikomi jungiant prie sistemos. Tos pačios direktyvos 37 straipsnio 6 dalyje reikalaujama, kad, kai reikalavimais nustatomos prijungimo prie nacionalinių tinklų sąlygos, reguliavimo institucijos nustatytų arba patvirtintų bent tų sąlygų apskaičiavimo arba nustatymo metodikas. Siekiant užtikrinti jungtinės perdavimo sistemos saugumą, būtina, kad reikalavimai aukštosios įtampos nuolatinės srovės (AĮNS) sistemoms ir nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams būtų suprantami vienodai. Reikalavimai, kurie padeda palaikyti, išsaugoti ir atkurti sistemos saugumą ir taip sudaryti tinkamo elektros energijos vidaus rinkos veikimo sinchroninėse zonose ir tarp tų zonų sąlygas, taip pat siekti, kad sąnaudos būtų efektyvios, turėtų būti laikomi tarpvalstybinių tinklų ir rinkos integracijos klausimais;

(3) siekiant užtikrinti aiškų teisinį jungimo prie tinklo pagrindą, palengvinti prekybą elektros energija visoje Sąjungoje, užtikrinti sistemos saugumą, sudaryti sąlygas integruoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, didinti konkurenciją ir sudaryti sąlygas veiksmingiau naudoti tinklą ir išteklius vartotojų naudai, turėtų būti nustatytos suderintos AĮNS sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo taisyklės;

(4) sistemos saugumas iš dalies priklauso nuo AĮNS sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių techninių galimybių. Todėl nuolatinis perdavimo ir skirstomųjų tinklų koordinavimas, tinkamas prie perdavimo ir skirstomųjų tinklų prijungtos įrangos veikimas ir pakankamas atsparumas trikdžiams yra pagrindinės būtinos sąlygos, kad būtų galima išvengti didelių energijos tiekimo sutrikimų arba lengviau atkurti sistemą po gedimo;

(5) saugus sistemos veikimas įmanomas tik glaudžiai bendradarbiaujant AĮNS sistemų bei nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių savininkams ir sistemos operatoriams. Visų pirma, sistemos veikimas neįprastomis veikimo sąlygomis priklauso nuo AĮNS sistemų ir nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių atsako į nuokrypius nuo įtampos vienetinės vertės santykiniais vienetais ir vardinio dažnio. Kalbant apie sistemos saugumą, sistemų inžinerijos požiūriu tinklai, AĮNS sistemos ir nuolatinės srovės linija prijungti elektros jėgainių parko moduliai turėtų būti laikomi vienu vienetu, nes šios dalys yra tarpusavyje susijusios. Todėl AĮNS sistemoms ir nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams turėtų būti nustatyti atitinkami techniniai reikalavimai kaip būtina prijungimo prie tinklo sąlyga;

(6) reguliavimo institucijos, pagal Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 1 ir 6 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 714/2009 14 straipsnį nustatydamos arba patvirtindamos perdavimo arba skirstymo tarifus ar jų nustatymo metodikas arba tvirtindamos prijungimo ir prieigos prie nacionalinių tinklų sąlygas, turėtų atsižvelgti į pagrįstas sistemos operatorių sąnaudas, faktiškai patirtas įgyvendinant šį reglamentą;

(7) nustatant reikalavimus AĮNS sistemoms ir nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams, būtina atsižvelgti į tai, kad įvairių sinchroninių elektros sistemų charakteristikos Sąjungoje skiriasi. Todėl, nustatant prijungimo prie tinklo taisykles, reikėtų atsižvelgti į regioninius ypatumus, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 714/2009 8 straipsnio 6 dalyje;

(8) atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti reguliavimo tikrumą, šiame reglamente nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi naujoms AĮNS sistemoms ir naujiems nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams, tačiau neturėtų būti taikomi esamoms AĮNS sistemoms ir nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams, taip pat neužbaigtoms sistemoms ir moduliams, kurių projektavimas gerokai pažengęs, nebent atitinkama reguliavimo institucija arba valstybė narė, atsižvelgdama į pakitusius sistemos reikalavimus ir išsamią sąnaudų ir naudos analizę arba į tai, kad minėti objektai buvo iš esmės modernizuoti, nuspręstų kitaip;

(9) atsižvelgiant į tarpvalstybinį šio reglamento poveikį, juo turėtų būti siekiama visais įtampos lygiais, bent jau toje pačioje sinchroninėje zonoje, nustatyti vienodus su dažniu susijusius reikalavimus. Tai yra būtina, nes sinchroninėje zonoje, pakeitus dažnį vienoje valstybėje narėje, iš karto pasikeistų dažnis ir galėtų būti padaryta žalos įrangai visose kitose valstybėse narėse;

(10) siekiant užtikrinti sistemos saugumą, kiekvienos jungtinės sistemos sinchroninės zonos AĮNS sistemos ir nuolatinės srovės linija prijungti elektros jėgainių parko moduliai turėtų gebėti neatsijungti nuo sistemos, kol dažnis ir įtampa išlieka nustatytuose intervaluose;

(11) tarpusavyje sujungtų sistemų įtampos intervalai turėtų būti suderinti, nes jie itin svarbūs siekiant užtikrinti saugų elektros energijos sistemos planavimą ir veikimą sinchroninėje zonoje. Įrenginių atjungimas dėl įtampos trikdžių daro poveikį gretimoms sistemoms. Nenustačius įtampos intervalų, gali kilti didelių neaiškumų dėl sistemos planavimo ir veikimo neįprastomis veikimo sąlygomis;

(12) turėtų būti nustatyti tinkami ir proporcingi atitikties bandymų reikalavimai, kad sistemos operatoriai galėtų užtikrinti eksploatavimo saugumą. Remdamosi Direktyvos 2009/72/EB 37 straipsnio 1 dalies b punktu, reguliavimo institucijos privalo užtikrinti, kad sistemos operatoriai laikytųsi šio reglamento;

(13) reguliavimo institucijos, valstybės narės ir sistemos operatoriai turėtų užtikrinti, kad, rengiant jungimo prie tinklo reikalavimus ir juos tvirtinant, tie reikalavimai būtų kuo labiau suderinti, siekiant užtikrinti visišką rinkos integraciją. Rengiant jungimo reikalavimus reikėtų ypač atsižvelgti į nustatytus techninius standartus;

(14) kad ypatingais atvejais būtų galima atsižvelgti į vietos aplinkybes, kai, pvz., laikantis pagal šį reglamentą nustatytų taisyklių galėtų būti keliamas pavojus vietinio tinklo stabilumui arba kai saugiam AĮNS sistemos arba nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio eksploatavimui užtikrinti gali reikėti šio reglamento neatitinkančių veikimo sąlygų, šiame reglamente turėtų būti nustatyta jo taisyklių išimčių taikymo tvarka;

(15) nauji nuolatinės srovės linija jungiami elektros jėgainių parko moduliai ateityje galėtų sudaryti dalį sudėtingojo jūrinio elektros tinklo, prijungto prie daugiau kaip vienos sinchroninės zonos. Šiuo atveju turėtų būti nustatyti tam tikri techniniai reikalavimai siekiant išlaikyti sistemos saugumą ir užtikrinti, kad ateityje būtų galima ekonomiškai efektyviai plėtoti sudėtinguosius tinklus. Tačiau, kalbant apie tam tikrus reikalavimus, įrengti sistemos saugumui užtikrinti būtiną įrangą nuolatinės srovės linija prijungtuose elektros jėgainių parko moduliuose turėtų būti reikalaujama tik tada, kai tai tampa būtina;

(16) todėl nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių, kurie yra arba bus prijungti spinduline jungtimi prie vienos sinchroninės zonos, savininkams turėtų būti užtikrinta galimybė skubos tvarka kreiptis dėl nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo reikalavimų, kurių laikytis reikės tik tada, kai elektros jėgainių parko moduliai bus prijungti prie sudėtingojo tinklo, taikymo atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Kad tokių modulių savininkai galėtų priimti sprendimus dėl investicijų, jiems turėtų būti kuo anksčiau pranešama, ar moduliai atitinka leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sąlygas;

(17) sistemos operatoriams turėtų būti suteikta galimybė siūlyti leidžiančias nukrypti nuostatas taikyti tam tikrų kategorijų AĮNS sistemoms ir nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams, jei atitinkama reguliavimo institucija ar – kai tinkama valstybėje narėje – kita institucija tam pritaria;

(18) šis reglamentas priimtas remiantis Reglamentu (EB) Nr. 714/2009, jį papildo ir yra jo neatsiejama dalis. Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 kituose teisės aktuose laikomos nuorodomis ir į šį reglamentą;

(19) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 714/2009 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas tinklo kodeksas, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės (AĮNS) sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai. Todėl jis padeda užtikrinti sąžiningas konkurencijos sąlygas elektros energijos vidaus rinkoje, užtikrinti sistemos saugumą ir integruoti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių, taip pat palengvinti prekybą elektros energija visoje Sąjungoje.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomi įpareigojimai užtikrinti, kad AĮNS sistemų ir nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių galimybėmis sistemos operatoriai naudotųsi tinkamai, skaidriai ir laikydamiesi nediskriminavimo principo ir taip būtų sudarytos vienodos sąlygos visoje Sąjungoje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) 2015/1222 (3) 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) Nr. 543/2013 (4) 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) 2016/631 (5) 2 straipsnyje, Komisijos reglamento (ES) 2016/1388 (6) 2 straipsnyje ir Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnyje. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1) AĮNS sistema– elektros energijos sistema, kurioje energija tarp dviejų arba daugiau kintamosios srovės šynų perduodama aukštosios įtampos nuolatine srove ir kurią sudaro bent dvi AĮNS keitiklių stotys bei jas jungiančios nuolatinės srovės oro arba kabelinės linijos;

2) nuolatinės srovės linija jungiamas elektros jėgainių parko modulis– elektros jėgainių parko modulis, kurį su viena ar daugiau AĮNS sistemų jungia vienas ar daugiau AĮNS sąsajos taškų;

3) įterptoji AĮNS sistema– AĮNS sistema, prijungta viename valdymo rajone, kurios paskirtis įrengimo metu nėra nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio prijungimas ar apkrovos įrenginio prijungimas;

4) AĮNS keitiklių stotis– AĮNS sistemos dalis, kurią sudaro vienas ar daugiau toje pačioje vietoje įrengtų AĮNS keitiklių, taip pat pastatai, reaktoriai, filtrai, reaktyviosios galios įtaisai, valdymo, stebėjimo, apsaugos, matavimo ir pagalbinė įranga;

5) AĮNS sąsajos taškas– AĮNS įrangos prijungimo prie kintamosios srovės tinklo taškas, kuriame galima nustatyti techninius reikalavimus, darančius poveikį veikimo charakteristikoms;

6) nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas– fizinis arba juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso nuolatinės srovės linija jungiamas elektros jėgainių parko modulis;

7) didžiausias AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumas (Pmax)– didžiausia nuolatinė aktyvioji galia, kuria AĮNS sistema gali keistis su tinklu kiekviename prijungimo taške, nustatyta prijungimo susitarimu arba atitinkamo sistemos operatoriaus ir AĮNS sistemos savininko sutarimu;

8) mažiausias AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumas (Pmin)– mažiausia nuolatinė aktyvioji galia, kuria AĮNS sistema gali keistis su tinklu kiekviename prijungimo taške, nustatyta prijungimo susitarimu arba atitinkamo sistemos operatoriaus ir AĮNS sistemos savininko sutarimu;

9) didžiausias AĮNS sistemos srovės stipris– stipriausia fazinė srovė, siejama su veikimo tašku AĮNS keitiklių stoties U–Q/Pmax profilyje, atitinkančiu didžiausią AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumą;

10) AĮNS keitiklis– keitimo mazgas, kurį sudaro vienas arba daugiau keitiklio tiltelių kartu su vienu arba daugiau keitiklio transformatorių, reaktorių, keitiklio valdymo įranga, svarbiausiais apsaugos įtaisais, perjungikliais ir pagalbiniais keitimo įtaisais, jei pastarieji naudojami.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šio reglamento reikalavimai taikomi:

a) sinchronines zonas arba valdymo rajonus jungiančioms AĮNS sistemoms, įskaitant abipuses schemas;

b) elektros jėgainių parko modulius su perdavimo tinklu arba skirstomuoju tinklu jungiančioms AĮNS sistemoms pagal 2 dalį;

c) įterptosioms AĮNS sistemoms, kurios įrengtos viename valdymo rajone ir prijungtos prie perdavimo tinklo;

d) įterptosioms AĮNS sistemoms, kurios įrengtos viename valdymo rajone ir prijungtos prie skirstomojo tinklo, kai atitinkamas perdavimo sistemos operatorius (PSO) įrodo tarpvalstybinį tokių sistemų poveikį. Šį vertinimą atitinkamas PSO atlieka atsižvelgdamas į ilgalaikę tinklo plėtrą.

2. Atitinkami sistemos operatoriai, suderinę su atitinkamais PSO, kompetentingoms reguliavimo institucijoms pagal 5 straipsnį pateikia tvirtinti pasiūlymą taikyti šį reglamentą prie perdavimo tinklo arba skirstomojo tinklo, kuris nėra sinchroninės zonos dalis, viename taške nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams. Visi kiti elektros jėgainių parko moduliai, tarpusavyje sujungti kintamosios srovės linijomis, bet prie sinchroninės zonos prijungti nuolatinės srovės linija, laikomi nuolatinės srovės linija prijungtais elektros jėgainių parko moduliais ir jiems taikomas šis reglamentas.

3. 1 dalies c ir d punktuose nurodytoms viename valdymo rajone įrengtoms AĮNS sistemoms 55–59, 69–74 ir 84 straipsniai netaikomi, jei:

a) AĮNS sistemoje yra bent viena AĮNS keitiklių stotis, kurios savininkas yra atitinkamas PSO;

b) AĮNS sistemos savininkas yra subjektas, kontroliuojantis atitinkamą PSO;

c) AĮNS sistemos savininkas yra subjektas, tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojamas subjekto, kuris kontroliuoja ir atitinkamą PSO.

4. II antraštinėje dalyje numatyti AĮNS sistemų prijungimo reikalavimai taikomi tokių sistemų kintamosios srovės prijungimo taškuose, išskyrus 29 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 31 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus, kurie gali būti taikomi kituose prijungimo taškuose, taip pat 19 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, kurie gali būti taikomi ties AĮNS keitiklių stoties gnybtais.

5. III antraštinėje dalyje numatyti nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių ir tolimųjų galinių AĮNS keitiklių stočių prijungimo reikalavimai taikomi tokių sistemų AĮNS sąsajos taške, išskyrus 39 straipsnio 1 dalies a punkte ir 47 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus, kurie taikomi sinchroninėje zonoje esančiame prijungimo taške, kuriame užtikrinamas atsakas į dažnio nuokrypį.

6. Atitinkamas sistemos operatorius atsisako leisti prijungti naują nuolatinės srovės linija jungiamą elektros jėgainių parko modulį arba AĮNS sistemą, kuris (kuri) neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir kuriam (kuriai) netaikoma leidžianti nukrypti nuostata, kurią pagal VII antraštinę dalį leidžia taikyti reguliavimo institucija arba – kai tinkama valstybėje narėje – kita institucija. Apie tokį atsisakymą atitinkamas sistemos operatorius AĮNS sistemos arba nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininką ir, jei reguliavimo institucija nenustatė kitaip, reguliavimo instituciją informuoja raštu, pateikdamas motyvuotą pareiškimą.

7. Šis reglamentas netaikomas:

a) AĮNS sistemoms, kurių prijungimo taško įtampa yra žemesnė nei 110 kV, nebent atitinkamas PSO įrodytų tokių sistemų tarpvalstybinį poveikį. Šį vertinimą atitinkamas PSO atlieka atsižvelgdamas į ilgalaikę tinklo plėtrą;

b) AĮNS sistemoms ir nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams, prijungtiems prie valstybių narių salų, kurių energetikos sistema neveikia sinchroniškai su žemyninės Europos, Didžiosios Britanijos, Šiaurės Europos, Airijos ir Šiaurės Airijos arba Baltijos sinchronine zona, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų ar jų dalių.

4 straipsnis

Taikymas esamoms AĮNS sistemoms ir esamiems nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams

1. Išskyrus 26, 31, 33 ir 50 straipsnius, šio reglamento reikalavimai esamoms AĮNS sistemoms ir esamiems nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams netaikomi, nebent:

a) AĮNS sistema arba nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis buvo pakeistas taip, kad jo prijungimo susitarimą būtina iš esmės persvarstyti šia tvarka: i) AĮNS sistemos arba nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas, ketinantis modernizuoti elektrinę arba pakeisti įrangą nauja ir taip paveikti AĮNS sistemos arba nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio technines galimybes, apie savo planus iš anksto praneša atitinkamam sistemos operatoriui; ii) jei atitinkamas sistemos operatorius mano, kad dėl modernizavimo arba įrangos pakeitimo apimties būtina sudaryti naują prijungimo susitarimą, jis informuoja atitinkamą reguliavimo instituciją arba, kai tinkama, valstybę narę ir iii) atitinkama reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė nusprendžia, ar būtina persvarstyti esamą prijungimo susitarimą arba sudaryti naują ir kurie šio reglamento reikalavimai taikomi; arba

b) atitinkamam PSO pagal 3, 4 ir 5 dalis pasiūlius, reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė nusprendžia, kad esamai AĮNS sistemai arba esamam nuolatinės srovės linija prijungtam elektros jėgainių parko moduliui taikomi visi arba kai kurie šio reglamento reikalavimai.

2. Šio reglamento tikslais AĮNS sistema arba nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis laikomi esamais, jei:

a) šio reglamento įsigaliojimo dieną ji (jis) jau yra prijungta (-as) prie tinklo arba

b) AĮNS sistemos arba nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas yra sudaręs galutinį saistantį susitarimą pirkti pagrindinę elektrinę ar AĮNS įrangą nepraėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo. AĮNS sistemos arba nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas apie sutarties sudarymą privalo pranešti atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO per 30 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo. AĮNS sistemos arba nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininko pranešime, kurį jis pateikia atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO, nurodoma bent sutarties pavadinimas, jos pasirašymo bei įsigaliojimo data ir pagrindinės elektrinės arba AĮNS įrangos, kurią numatoma statyti, surinkti ar pirkti, techniniai duomenys. Valstybė narė gali numatyti, kad tam tikromis aplinkybėmis reguliavimo institucija gali nustatyti, ar AĮNS sistema arba nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis laikytina (-as) esama (-u) ar nauja (-u) AĮNS sistema arba nuolatinės srovės linija jungiamu elektros jėgainių parko moduliu.

3. Po viešų konsultacijų pagal 8 straipsnį atitinkamas PSO gali siūlyti, kad atitinkama reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė nustatytų, kad šis reglamentas būtų taikomas ir esamoms AĮNS sistemoms ir (arba) esamiems nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams, siekiant spręsti labai pasikeitusių faktinių aplinkybių, pvz., pakitusių sistemos reikalavimų dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsisavinimo, pažangiųjų elektros tinklų, paskirstytosios elektros energijos gamybos ir reguliavimo apkrova paslaugų plėtros, klausimą.

Tuo tikslu pagal 65 ir 66 straipsnius atliekama nuodugni ir skaidri kiekybinė sąnaudų ir naudos analizė. Analizės ataskaitoje nurodoma:

a) išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti, kad esamos AĮNS sistemos ir esami nuolatinės srovės linija prijungti elektros jėgainių parko moduliai atitiktų šį reglamentą;

b) socialinė ir ekonominė nauda, gaunama taikant šiame reglamente nustatytus reikalavimus;

c) galimos alternatyvios priemonės, kuriomis galima pasiekti reikiamas veikimo charakteristikas.

4. Prieš atlikdamas 3 dalyje nurodytą kiekybinę sąnaudų ir naudos analizę, atitinkamas PSO:

a) atlieka preliminarų kokybinį sąnaudų ir naudos palyginimą;

b) gauna atitinkamos reguliavimo institucijos arba, kai tinkama, valstybės narės pritarimą.

5. Pagal 65 straipsnio 4 dalį gavusi atitinkamo PSO ataskaitą ir rekomendaciją, atitinkama reguliavimo institucija arba, kai tinkama, valstybė narė per šešis mėnesius nusprendžia dėl šio reglamento taikymo esamoms AĮNS sistemoms arba esamiems nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams. Reguliavimo institucijos arba, kai tinkama, valstybės narės sprendimas paskelbiamas viešai.

6. Atlikdamas šio reglamento taikymo esamoms AĮNS sistemoms arba esamiems nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams vertinimą, atitinkamas PSO atsižvelgia į teisėtus AĮNS sistemų savininkų ir nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių savininkų lūkesčius.

7. Atitinkamas PSO pagal 3–5 dalyse nustatytus kriterijus ir jose nustatyta tvarka gali kas trejus metus įvertinti tam tikrų arba visų šio reglamento nuostatų taikymą esamoms AĮNS sistemoms arba esamiems nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams.

5 straipsnis

Reglamentavimo aspektai

1. Bendruosius reikalavimus, kuriuos pagal šį reglamentą turi nustatyti atitinkami sistemos operatoriai arba perdavimo sistemos operatoriai, tvirtina valstybės narės paskirtas subjektas ir jie paskelbiami viešai. Paskirtasis subjektas yra reguliavimo institucija, nebent valstybė narė nustatytų kitaip.

2. Valstybės narės gali reikalauti, kad konkrečioje vietoje taikomus reikalavimus, kuriuos pagal šį reglamentą turi nustatyti atitinkami sistemos operatoriai arba perdavimo sistemos operatoriai, tvirtintų paskirtasis subjektas.

3. Taikydami šį reglamentą, valstybės narės, kompetentingi subjektai ir sistemos operatoriai:

a) remiasi proporcingumo ir nediskriminavimo principais;

b) užtikrina skaidrumą;

c) taiko didžiausio bendro efektyvumo ir mažiausių bendrų išlaidų visoms susijusioms šalims optimizavimo principą;

d) gerbia atitinkamo PSO pareigą užtikrinti sistemos saugumą, įskaitant kaip reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus;

e) konsultuojasi su atitinkamais STO ir atsižvelgia į galimą poveikį jų tinklui;

f) atsižvelgia į sutartus Europos standartus ir technines specifikacijas.

4. Per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo atitinkamas sistemos operatorius arba PSO pateikia siūlomus bendruosius reikalavimus arba jų skaičiavimo arba nustatymo metodiką tvirtinti kompetentingam subjektui.

5. Jei šiame reglamente reikalaujama, kad atitinkamas sistemos operatorius, atitinkamas PSO, AĮNS sistemos savininkas, nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas ir (arba) skirstomojo tinklo operatorius siektų susitarti, jie stengiasi tai padaryti per šešis mėnesius po to, kai viena iš šalių pateikė pirmą pasiūlymą kitoms šalims. Jei per šį laikotarpį susitarti nepavyksta, kiekviena šalis gali prašyti, kad per šešis mėnesius sprendimą priimtų atitinkama reguliavimo institucija.

6. Kompetentingas subjektas sprendimą dėl pasiūlytų reikalavimų arba metodikų priima per šešis mėnesius nuo pasiūlymo gavimo.

7. Jei atitinkamas sistemos operatorius arba PSO mano, kad pagal 1 ir 2 dalis pateiktus ir patvirtintus reikalavimus arba metodikas reikia iš dalies pakeisti, siūlomam pakeitimui taikomi 3–8 dalyse nustatyti reikalavimai. Siūlydami pakeitimą, sistemos operatoriai ir PSO atsižvelgia į AĮNS sistemų ir nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių savininkų, įrangos gamintojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų teisėtus lūkesčius, jei, remiantis iš pradžių nustatytais arba sutartais reikalavimais arba metodikomis, tokių lūkesčių yra.

8. Bet kuri šalis, nepatenkinta tuo, kaip atitinkamas sistemos operatorius arba PSO vykdo savo pareigas pagal šį reglamentą, gali pateikti skundą nagrinėti reguliavimo institucijai, kuri, veikdama kaip ginčų sprendimo institucija, per du mėnesius nuo skundo gavimo pateikia sprendimą. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, jei reguliavimo institucija siekia gauti papildomos informacijos. Tas pratęstas laikotarpis skundo pateikėjo sutikimu gali būti dar pratęstas. Reguliavimo institucijos sprendimas yra privalomas, nebent ir iki tol, kol jis panaikinamas apeliacine tvarka.

9. Jei reikalavimus pagal šį reglamentą turi nustatyti atitinkamas sistemos operatorius, kuris nėra PSO, valstybė narė gali numatyti, kad vietoj jo atitinkamus reikalavimus nustatytų PSO.

6 straipsnis

Keli PSO

1. Kai valstybėje narėje yra daugiau kaip vienas PSO, šis reglamentas taikomas visiems PSO.

2. Valstybės narės gali numatyti, kad nacionaline reguliavimo tvarka PSO atsakomybė laikytis vieno, kai kurių arba visų šiame reglamente nustatytų įpareigojimų būtų paskirta vienam ar keliems konkretiems PSO.

7 straipsnis

Išlaidų susigrąžinimas

1. Atitinkamos reguliavimo institucijos įvertina sistemos operatorių, kuriems taikomas tinklo tarifų reguliavimas, dėl šiame reglamente nustatytų įpareigojimų patiriamas išlaidas. Išlaidos, kurios įvertinamos kaip pagrįstos, ekonomiškai naudingos ir proporcingos, padengiamos taikant tinklo tarifus ar kitus tinkamus mechanizmus.

2. Atitinkamos reguliavimo institucijos prašymu 1 dalyje nurodyti sistemos operatoriai per tris mėnesius pateikia būtiną informaciją, kad būtų galima įvertinti patirtas išlaidas.

8 straipsnis

Viešos konsultacijos

1. Atitinkami sistemos operatoriai ir atitinkami PSO konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant kiekvienos valstybės narės kompetentingas institucijas, dėl pasiūlymų išplėsti šio reglamento taikymo sritį ir jį taikyti esamoms AĮNS sistemoms ir esamiems nuolatinės srovės linija prijungtiems elektros jėgainių parko moduliams pagal 4 straipsnio 3 dalį, taip pat dėl ataskaitos, kuri rengiama pagal 65 straipsnio 3 dalį, ir dėl sąnaudų ir naudos analizės, kuri atliekama pagal 80 straipsnio 2 dalį. Konsultacijos turi trukti ne trumpiau kaip vieną mėnesį.

2. Atitinkami sistemos operatoriai arba atitinkami PSO, prieš pateikdami pasiūlymo projektą, ataskaitą arba sąnaudų ir naudos analizę tvirtinti reguliavimo institucijai arba, kai tinkama, valstybei narei, tinkamai atsižvelgia į suinteresuotųjų subjektų nuomones, pareikštas per konsultacijas. Bet kuriuo atveju pateikiamas ir iš anksto arba kartu su pasiūlymu paskelbiamas aiškus ir tvirtas pagrindimas, dėl ko atsižvelgta arba neatsižvelgta į konsultacijose pareikštas suinteresuotųjų subjektų nuomones.

9 straipsnis

Suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – Agentūra), glaudžiai bendradarbiaudama su Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (ENTSO-E), organizuoja suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą rengiant AĮNS sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimus ir sprendžiant kitus šio reglamento įgyvendinimo klausimus. Be kitų dalykų, tai apima reguliarius susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais siekiant nustatyti problemas ir pasiūlyti patobulinimus, ypač susijusius su AĮNS sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimais.

10 straipsnis

Konfidencialumo įpareigojimai

1. Visai konfidencialiai informacijai, kuri gaunama, kuria keičiamasi ar kuri perduodama pagal šį reglamentą, taikomos 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos profesinės paslapties sąlygos.

2. Įpareigojimas saugoti profesinę paslaptį taikomas visiems asmenims, reguliavimo institucijoms ir subjektams, kuriems taikomos šio reglamento nuostatos.

3. Konfidencialios informacijos, kurią 2 dalyje nurodyti asmenys, reguliavimo institucijos ar subjektai gauna vykdydami savo pareigas, negalima atskleisti kitiems asmenims ar institucijoms, išskyrus nacionalinės teisės aktuose, kitose šio reglamento nuostatose arba kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus.

4. Išskyrus nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose numatytus atvejus, reguliavimo institucijos, subjektai ar asmenys, gaunantys konfidencialios informacijos pagal šio reglamento nuostatas, gali ją naudoti tik vykdydami šiame reglamente nustatytas savo pareigas.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI AĮNS SISTEMŲ PRIJUNGIMO REIKALAVIMAI

1 SKYRIUS

Aktyviosios galios reguliavimo ir dažnio palaikymo reikalavimai

11 straipsnis

Dažnio diapazonai

1. AĮNS sistema turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti I priedo 1 lentelėje nurodytą laiką joje nurodytuose dažnio diapazonuose ir 32 straipsnio 2 dalyje nurodytame trumpojo jungimo galios intervale.

2. Atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas gali susitarti dėl platesnių dažnio diapazonų ar ilgesnės minimalios veikimo trukmės, jei tai būtina siekiant išlaikyti arba atkurti sistemos saugumą. Jei ekonomiškai ir techniškai įmanoma taikyti platesnius dažnio diapazonus ar ilgesnę minimalią veikimo trukmę, AĮNS sistemos savininkas negali nepagrįstai nesutikti.

3. Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, AĮNS sistema turi gebėti automatiškai atsijungti esant atitinkamo PSO nustatytiems dažniams.

4. Atitinkamas PSO gali nustatyti didžiausią leidžiamąjį atiduodamos aktyviosios galios sumažinimą nuo veikimo taško vertės, jei sistemos dažnis sumažėja daugiau nei iki 49 Hz.

12 straipsnis

Atsparumas sparčiam dažnio pokyčiui

AĮNS sistema turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti, jei tinklo dažnio kitimo sparta yra – 2,5 – + 2,5 Hz/s (išmatuota bet kuriuo momentu kaip vidutinė dažnio kitimo sparta per pastarąją 1 s).

13 straipsnis

Galimybė reguliuoti aktyviąją galią, reguliavimo intervalas ir kitimo greitis

1. Gebėjimas reguliuoti perduodamą aktyviąją galią:

a) AĮNS sistema turi gebėti atitinkamo PSO nurodymu padidinti perduodamą aktyviąją galią iki didžiausio AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumo kiekviena kryptimi. Atitinkamas PSO: i) gali nustatyti didžiausią ir mažiausią perduodamos aktyviosios galios koregavimo žingsnį; ii) gali nustatyti mažiausią AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumą kiekviena kryptimi, žemiau kurio užtikrinti aktyviosios galios perdavimo pajėgumo nereikalaujama; iii) nustato ilgiausią delsą, per kurią AĮNS sistema, gavusi atitinkamo PSO nurodymą, turi gebėti pakoreguoti perduodamą aktyviąją galią;

b) atitinkamas PSO nustato, kaip AĮNS sistema turi gebėti keisti perduodamos aktyviosios galios atidavimą, jei sutrinka vieno ar daugiau prijungtų kintamosios srovės tinklų veikimas. Jeigu pradinė delsa nuo atitinkamo PSO signalo gavimo iki keitimo pradžios yra ilgesnė kaip 10 milisekundžių, AĮNS sistemos savininkas turi ją pagrįsti atitinkamam PSO;

c) atitinkamas PSO gali nustatyti, kad AĮNS sistema turi gebėti greitai apgręžti aktyviosios galios perdavimo kryptį. Apgręžiant aktyviosios galios perdavimo kryptį turi būti įmanoma nuo didžiausio aktyviosios galios perdavimo pajėgumo viena kryptimi kuo greičiau, kiek techniškai įmanoma, pereiti prie didžiausio aktyviosios galios perdavimo pajėgumo priešinga kryptimi, o jei tokia apgrąža trunka ilgiau kaip 2 sekundes, AĮNS sistemos savininkas apgrąžos trukmę turi tinkamai pagrįsti atitinkamam PSO;

d) įvairius valdymo rajonus arba sinchronines zonas jungiančios AĮNS sistemos turi turėti valdymo funkcijas, kurios atitinkamiems PSO užtikrintų galimybę tarpvalstybinio balansavimo tikslu keisti perduodamą aktyviąją galią.

2. AĮNS sistema turi gebėti koreguoti aktyviosios galios kitimo greitį pagal atitinkamo PSO siunčiamus nurodymus ir savo technines galimybes. Kai aktyvioji galia keičiama pagal 1 dalies b ir c punktus, kitimo greitis neturi būti koreguojamas.

3. Jei atitinkamas PSO, derindamas su gretimais PSO, taip nustato, AĮNS sistemos valdymo funkcijos turi užtikrinti galimybę automatiškai imtis taisomųjų veiksmų, įskaitant galios keitimo nutraukimą, JD, RJPD ir RJND režimų ir dažnio reguliavimo blokavimą, bet jais neapsiribojant. Aktyvinimo ir blokavimo kriterijus nustato atitinkamas PSO ir apie juos praneša reguliavimo institucijai. Pranešimo tvarka nustatoma pagal galiojančią nacionalinę reguliavimo sistemą.

14 straipsnis

Dirbtinė inercija

1. Jei taip nustato atitinkamas PSO, AĮNS sistema, reaguodama į dažnio pokyčius, turi gebėti užtikrinti dirbtinę inerciją, aktyvinamą žemo ir (arba) aukšto dažnio režimais, greitai pakoreguodama į kintamosios srovės tinklą atiduodamą arba iš jo imamą aktyviąją galią, kad būtų apribotas dažnio kitimo greitis. Nustatant šį reikalavimą atsižvelgiama bent į perdavimo sistemos operatorių atliktų poreikio nustatyti mažiausią inerciją tyrimų rezultatus.

2. Dėl šios valdymo sistemos principo ir susijusių veikimo parametrų susitaria atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas.

15 straipsnis

Su jautrumo dažniui, riboto jautrumo pertekliniam dažniui ir riboto jautrumo nepakankamam dažniui režimais susiję reikalavimai

Jautrumo dažniui režimui, riboto jautrumo pertekliniam dažniui režimui ir riboto jautrumo nepakankamam dažniui režimui taikomi reikalavimai pateikti II priede.

16 straipsnis

Dažnio reguliavimas

1. Jei taip nustato atitinkamas PSO, AĮNS sistemoje turi būti įdiegtas nepriklausomas režimas AĮNS keitiklių stoties atiduodamai aktyviajai galiai moduliuoti priklausomai nuo dažnio visuose AĮNS sistemos prijungimo taškuose, kad būtų galima išlaikyti pastovų sistemų dažnį.

2. Atitinkamas PSO nustato 1 dalyje nurodyto dažnio reguliavimo principą, susijusius veikimo parametrus ir aktyvinimo kriterijus.

17 straipsnis

Didžiausi aktyviosios galios nuostoliai

1. AĮNS sistemos konfigūracija turi būti tokia, kad jos į sinchroninę zoną atiduodamos aktyviosios galios nuostoliai būtų ne didesni už vertę, kurią atitinkamam dažnio reguliavimo apkrova rajonui nustato atitinkamas PSO, atsižvelgdamas į AĮNS sistemos poveikį elektros energijos sistemai.

2. Jeigu AĮNS sistema jungia du arba daugiau valdymo rajonų, atitinkami PSO tarpusavyje konsultuojasi, kad nustatytų suderintą 1 dalyje nurodytų didžiausių atiduodamos aktyviosios galios nuostolių vertę, atsižvelgdami į bendras triktis, kurias lemia tos pačios priežastys.

2 SKYRIUS

Reaktyviosios galios reguliavimo ir įtampos palaikymo reikalavimai

18 straipsnis

Įtampos intervalai

1. Nedarant poveikio 25 straipsnio taikymui, AĮNS keitiklių stotis turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir III priedo 4 ir 5 lentelėse nustatytą laiką veikti esant didžiausiam AĮNS sistemos srovės stipriui, kai tinklo įtampa prijungimo taške santykiniais vienetais, išreikšta kaip faktinės ir atskaitos įtampos verčių santykis, išlieka tame priede nustatytuose intervaluose. Atskaitos įtampą nustato gretimi atitinkami sistemos operatoriai, derindami tarpusavyje.

2. Jei tai būtina siekiant išlaikyti arba atkurti sistemos saugumą, AĮNS sistemos savininkas ir atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, gali susitarti dėl didesnių nei nurodyta 1 dalyje įtampos intervalų ar ilgesnės minimalios veikimo trukmės, kad būtų kuo geriau išnaudojamos techninės AĮNS sistemos galimybės. Jei ekonomiškai ir techniškai įmanoma taikyti didesnius įtampos intervalus ar ilgesnę minimalią veikimo trukmę, AĮNS sistemos savininkas negali nepagrįstai nesutikti.

3. AĮNS keitiklių stotis turi gebėti automatiškai atsijungti nuo tinklo, kai įtampa prijungimo taške pasiekia vertę, kurią nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, ir AĮNS sistemos savininkas susitaria dėl automatinio atsijungimo sąlygų.

4. Jei santykinių vienetų bazinė kintamosios srovės įtampa prijungimo taške nepatenka į III priede nustatytą taikymo sritį, prijungimo taške taikomus reikalavimus nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

5. Nepaisant 1 dalies nuostatų, Baltijos sinchroninės zonos atitinkami PSO, pasikonsultavę su atitinkamais gretimų PSO, gali reikalauti, kad AĮNS keitiklių stotys neatsijungtų nuo 400 kV tinklo žemyninės Europos sinchroninėje zonoje nustatytą laiką, kai įtampa išlieka toje zonoje nustatytame intervale.

19 straipsnis

Trumpojo jungimo srovės tiekimas trikčių metu

1. Simetrinių (3 fazių) trikčių metu AĮNS sistema prijungimo taške turi gebėti užtikrinti greitąją trikties srovę, jei taip nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

2. Jei reikalaujama, kad AĮNS sistema užtikrintų 1 dalyje nurodytą galimybę, atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nurodo:

a) kaip ir kada turi būti nustatoma, kad atsirado įtampos nuokrypis ir kad įtampos nuokrypis baigėsi;

b) greitosios trikties srovės charakteristikas;

c) greitosios trikties srovės tiekimo laiką ir tikslumą, kurie gali apimti kelis etapus.

3. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, gali nustatyti reikalavimą nesimetrinių (1 arba 2 fazių) trikčių metu tiekti nesimetrinę srovę.

20 straipsnis

Gebėjimas užtikrinti reaktyviąją galią

1. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato gebėjimo užtikrinti reaktyviąją galią prijungimo taškuose reikalavimus, susijusius su įtampos kitimu. Į siūlomus reikalavimus įtraukiamas U–Q/Pmax profilis, pagal kurį AĮNS keitiklių stotis turi gebėti užtikrinti reaktyviąją galią esant didžiausiam AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumui.

2. 1 dalyje nurodytas U–Q/Pmax profilis turi atitikti šiuos principus:

a) U–Q/Pmax profilis neturi kirsti vidinio U-Q/Pmax profilio ribų kontūro, pavaizduoto IV priedo paveikslėlyje, ir nebūtinai turi būti stačiakampio formos;

b) U–Q/Pmax profilio ribų kontūro matmenys nustatomi laikantis kiekvienai sinchroninei zonai IV priedo lentelėje nustatytų verčių;

c) U–Q/Pmax profilio ribų kontūras neturi kirsti IV priedo paveikslėlyje pavaizduoto fiksuoto išorinio kontūro.

3. AĮNS sistema turi gebėti pereiti į bet kurį veikimo tašką savo U–Q/Pmax profilyje per laiką, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

4. Kai atiduodama aktyvioji galia nesiekia AĮNS didžiausio aktyviosios galios perdavimo pajėgumo (P < Pmax), AĮNS keitiklių stotis turi gebėti veikti bet kuriame galimame veikimo taške, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, ir užtikrinti reaktyviąją galią pagal 1–3 dalyse nustatytą U–Q/Pmax profilį.

21 straipsnis

Reaktyviosios galios mainai su tinklu

1. AĮNS sistemos savininkas užtikrina, kad reaktyvioji galia, kuria jo AĮNS keitiklių stotis keičiasi su tinklu prijungimo taške, būtų apribota vertėmis, kurias nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

2. AĮNS keitiklių stočiai veikiant 22 straipsnio 1 dalyje nurodytu reaktyviosios galios reguliavimo režimu, reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų prijungimo taške leidžiamą vertę. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato šią didžiausio leidžiamo įtampos pokyčio vertę.

22 straipsnis

Reaktyviosios galios reguliavimo režimas

1. AĮNS keitiklių stotis turi gebėti veikti vienu ar daugiau iš trijų toliau nurodytų reguliavimo režimų, kaip nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO:

a) įtampos reguliavimo režimu;

b) reaktyviosios galios reguliavimo režimu;

c) galios faktoriaus reguliavimo režimu.

2. AĮNS keitiklių stotis turi gebėti veikti papildomais reguliavimo režimais, kuriuos nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

3. Įtampos reguliavimo režimu veikianti AĮNS keitiklių stotis turi gebėti padėti reguliuoti įtampą prijungimo taške, laikantis 20 ir 21 straipsnių, pagal savo galimybes ir šias charakteristikas:

a) atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato prijungimo taško įtampos nuostatį, kuris tolygiai arba žingsniais apima tam tikrą veikimo intervalą;

b) įtampa gali būti reguliuojama apie nuostatį taikant nejautrumo sritį, pasirenkamą iš 0 – +/– 5 % nuo tinklo įtampos vienetinės vertės santykiniais vienetais intervalo, arba jos netaikant. Nejautrumo sritį turi būti galima koreguoti žingsniais, kaip nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO;

c) įvykus šuoliškajam įtampos pokyčiui, AĮNS keitiklių stotis turi gebėti: i) per laiką t1, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios pokytį. Laikas t1 turi būti 0,1–10 sekundžių intervale; ii) per laiką t2, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, užtikrinti, kad galia nusistovėtų ties verte, nustatoma pagal veikimo charakteristikos statumą. Laikas t2 turi būti nuo 1–60 sekundžių intervale, o nuostoviosios būsenos leidžiamoji nuokrypa nurodoma kaip didžiausios reaktyviosios galios procentinė vertė;

d) įtampos reguliavimo režimu turi būti užtikrinama galimybė keisti atiduodamą reaktyviąją galią pagal pakeisto įtampos nuostačio ir papildomai nurodyto reaktyviosios galios komponento derinį. Statumo intervalą ir žingsnį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

4. Pagal AĮNS sistemos galimybes ir laikydamasis 20 ir 21 straipsnių atitinkamas sistemos operatorius nustato reaktyviosios galios reguliavimo režimo reaktyviosios galios intervalą (Mvar arba didžiausios reaktyviosios galios procentine verte) ir jos reguliavimo tikslumą prijungimo taške.

5. Galios faktoriaus reguliavimo režimu veikianti AĮNS keitiklių stotis turi gebėti reguliuoti galios faktorių pagal tikslinę vertę prijungimo taške, kartu laikantis 20 ir 21 straipsnių. Galimų nuostačių žingsnis yra ne didesnis už atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytą didžiausią leidžiamą žingsnio vertę.

6. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nurodo įrangą, kuri būtina, kad būtų galima nuotoliniu būdu pasirinkti reguliavimo režimus ir atitinkamus nuostačius.

23 straipsnis

Pirmenybės teikimas aktyviajai arba reaktyviajai galiai

Atsižvelgdamas į AĮNS sistemos galimybes, nustatytas pagal šį reglamentą, atitinkamas PSO nustato, ar esant žemai arba aukštai įtampai ir trikčių, kurioms sistema turi būti atspari, metu pirmenybė teikiama aktyviosios, ar reaktyviosios galios užtikrinimui. Jeigu pirmenybė teikiama aktyviajai galiai, ji turi būti užtikrinama per atitinkamo PSO nustatytą laiką nuo trikties pradžios.

24 straipsnis

Energijos tiekimo kokybė

AĮNS sistemos savininkas užtikrina, kad prie tinklo prijungta jo AĮNS sistema prijungimo taške nesukeltų tinklo įtampos iškraipymų ar svyravimų, kurie viršytų atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytą ir su atitinkamu PSO suderintą lygį. Atliktinų tyrimų procesas ir visų susijusių tinklo naudotojų pateiktini duomenys, taip pat poveikio mažinimo veiksmai, nustatomi ir įgyvendinami 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 SKYRIUS

Atsparumo triktims reikalavimai

25 straipsnis

Atsparumas triktims

1. Atitinkamas PSO, laikydamasis 18 straipsnio ir atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) 2016/631, nustatytą elektros jėgainių parko modulių įtampos ir laiko profilį, nustato įtampos ir laiko profilį, kaip nurodyta V priede. Šis profilis taikomas prijungimo taškuose trikties sąlygomis, kuriomis AĮNS keitiklių stotis turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir toliau stabiliai veikti elektros energijos sistemai po trikties pašalinimo grįžus į įprastą veikimo režimą. Įtampos ir laiko profilyje apibrėžiama apatinė faktinio linijinės įtampos kitimo riba tinklo įtampos lygiu prijungimo taške simetrinės trikties metu, kaip laiko funkcija prieš triktį, per triktį ir po trikties. Ilgesnį nei trec2 atsparumo triktims užtikrinimo laikotarpį atitinkamas PSO nustato laikydamasis 18 straipsnio.

2. AĮNS sistemos savininko prašymu atitinkamas sistemos operatorius nurodo, kaip numatyta 32 straipsnyje, šias sąlygas prieš triktį ir po trikties:

a) minimalų atsparumą trumpajam jungimui prieš triktį kiekviename prijungimo taške, išreikštą MVA;

b) AĮNS keitiklių stoties veikimo tašką prieš triktį, išreikštą atiduodamąja aktyviąja ir reaktyviąja galia prijungimo taške ir prijungimo taško įtampa;

c) minimalų atsparumą trumpajam jungimui po trikties kiekviename prijungimo taške, išreikštą MVA.

Arba atitinkamas sistemos operatorius gali nurodyti bendrąsias šių sąlygų vertes, išvestas pagal tipinius atvejus.

3. AĮNS keitiklių stotis turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir toliau stabiliai veikti simetrinės trikties metu 32 straipsnyje nurodytomis sąlygomis prieš triktį ir po trikties, kol faktinė linijinė įtampa prijungimo taške tinklo įtampos lygiu išlieka didesnė už V priedo paveikslėlyje nustatytą apatinę ribą, nebent AĮNS keitiklių stotį reikėtų atjungti nuo tinklo dėl apsaugos nuo vidaus elektros gedimų sistemos. Apsaugos nuo vidaus elektros gedimų sistemomis ir nuostačiais neturi būti bloginamas atsparumas triktims.

4. Atitinkamas PSO gali nurodyti įtampą (Ublock) prijungimo taškuose ypatingomis tinklo sąlygomis, kuriai esant AĮNS sistemą leidžiama blokuoti. Blokuota sistema išlieka prijungta prie tinklo, bet neužtikrina nei aktyviosios, nei reaktyviosios galios laikotarpį, kuris turi būti kuo trumpesnis, kiek techniškai įmanoma, ir dėl kurio susitaria atitinkami PSO ir AĮNS sistemos savininkas.

5. Vadovaudamasis 34 straipsniu, AĮNS sistemos savininkas apsaugą nuo per žemos įtampos nustato pagal didžiausias AĮNS keitiklių stoties technines galimybes. Pagal 34 straipsnį atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, gali nustatyti siauresnio intervalo nuostačius.

6. Atitinkamas PSO nustato atsparumo nesimetrinėms triktims parametrus.

26 straipsnis

Aktyviosios galios atkūrimas po trikties

Pagal 25 straipsnį atitinkamas PSO nustato aktyviosios galios atkūrimo dydžio ir laiko profilį, kurį turi užtikrinti AĮNS sistema.

27 straipsnis

Greitas veikimo atkūrimas po nuolatinės srovės trikties

AĮNS sistemos, įskaitant orines nuolatinės srovės linijas, turi gebėti greitai atkurti veikimą po praeinamųjų trikčių AĮNS sistemoje. Šio gebėjimo detalės derinamos ir nustatomos susitarimuose pagal 34 straipsnį dėl apsaugos sistemų ir nuostačių.

4 SKYRIUS

Valdymo reikalavimai

28 straipsnis

AĮNS keitiklių stočių įtampos įjungimas ir sinchronizavimas

Jei atitinkamo sistemos operatoriaus nenurodyta kitaip, įjungiant įtampą arba sinchronizuojant AĮNS keitiklių stotį su kintamosios srovės tinklu arba prijungiant AĮNS keitiklių stotį, kurioje įjungta įtampa, prie AĮNS sistemos, AĮNS keitiklių stotis turi gebėti riboti įtampos pokyčius iki nuostoviosios būsenos lygio, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO. Nustatytas lygis turi neviršyti 5 % įtampos prieš sinchronizavimą. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato didžiausią įtampos pereinamųjų procesų mastą, trukmę ir matavimo intervalą.

29 straipsnis

AĮNS sistemų ar kitų elektrinių ir įrangos sąveika

1. Kai kelios AĮNS keitiklių stotys ar elektrinės ir įranga yra elektriškai arti viena kitos, atitinkamas PSO gali reikalauti atlikti tyrimą siekiant įrodyti, kad nebus žalingos įrenginių sąveikos, ir nustatyti to tyrimo taikymo sritį ir apimtį. Jeigu atliekant tyrimą nustatoma žalingos sąveikos galimybė, turi būti nustatomi galimi poveikio mažinimo veiksmai, kuriuos būtina įgyvendinti, kad būtų užtikrinta atitiktis šio reglamento reikalavimams.

2. Tyrimus atlieka jungiamosios AĮNS sistemos savininkas, o juose dalyvauja visos kitos perdavimo sistemos operatorių nurodytos su kiekvienu prijungimo tašku susijusios šalys. Valstybės narės gali numatyti, kad atsakomybė pagal šį straipsnį atlikti tyrimus tenka PSO. Apie tyrimų rezultatus informuojamos visos šalys.

3. Visos atitinkamo PSO nurodytos su kiekvienu prijungimo tašku susijusios šalys, taip pat atitinkamas PSO, prisideda prie tyrimų ir pateikia visus tyrimų tikslais pagrįstai prašomus duomenis ir modelius. Atitinkamas PSO renka šią informaciją ir, kai taikoma, pagal 10 straipsnį ją perduoda už tyrimus atsakingai šaliai.

4. Atitinkamas PSO įvertina tyrimų rezultatą pagal 1 dalyje nurodytą jų taikymo sritį ir apimtį. Jei reikia vertinimui, atitinkamas PSO gali prašyti AĮNS sistemos savininko atlikti papildomus tyrimus pagal 1 dalyje nurodytą taikymo sritį ir apimtį.

5. Atitinkamas PSO gali peržiūrėti arba pakartoti tam tikrus arba visus tyrimus. AĮNS sistemos savininkas pateikia atitinkamam PSO visus susijusius duomenis ir modelius, kurių reikia, kad būtų galima atlikti tyrimą.

6. Prijungiant naują AĮNS keitiklių stotį AĮNS sistemos savininkas imasi visų būtinų poveikio mažinimo veiksmų, nustatytų per tyrimus, atliktus pagal 2–5 dalis ir peržiūrėtus atitinkamo PSO.

7. Atitinkamas PSO gali nustatyti su įvykiais siejamus konkrečios AĮNS sistemos arba visų bendrai paveikiamų AĮNS sistemų trumpalaikius veikimo charakteristikų lygius. Laikantis nacionalinių taisyklių, šiais reikalavimais gali būti siekiama apsaugoti PSO įrangos ir tinklo naudotojų įrangos vientisumą.

30 straipsnis

Gebėjimas slopinti galios svyravimus

AĮNS sistema turi gebėti padėti slopinti galios svyravimus prijungtuose kintamosios srovės tinkluose. AĮNS sistemos reguliavimo sistema neturi mažinti galios svyravimų slopinimo. Atitinkamas PSO nurodo svyravimų, kuriuos turi tinkamai slopinti reguliavimo sistema, dažnio diapazoną ir tinklo sąlygas, kuriomis jie vyksta, atsižvelgdamas bent į dinaminio stabilumo vertinimo tyrimus, kuriuos PSO atliko siekdami nustatyti savo perdavimo sistemų stabilumo ribas ir galimas stabilumo problemas. Dėl reguliavimo parametrų nuostačių parinkimo susitaria atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas.

31 straipsnis

Gebėjimas slopinti subsinchroninį rezonansą

1. AĮNS sistema turi gebėti slopinti subsinchroninį rezonansą (SSR), t. y. padėti elektriškai slopinti sukamuosius virpesius.

2. Atitinkamas PSO nustato būtiną SSR tyrimų apimtį ir, kiek įmanoma, pateikia įvesties parametrus, susijusius su įranga ir atitinkamomis sistemos sąlygomis savo tinkle. SSR tyrimais pasirūpina AĮNS sistemos savininkas. Atliekant tyrimus nustatomos sąlygos, kuriomis gali atsirasti SSR, ir pasiūloma būtina poveikio mažinimo procedūra, jei tokių sąlygų yra. Valstybės narės gali numatyti, kad atsakomybė pagal šį straipsnį atlikti tyrimus tenka PSO. Apie tyrimų rezultatus informuojamos visos šalys.

3. Visos atitinkamo PSO nurodytos su kiekvienu prijungimo tašku susijusios šalys, taip pat atitinkamas PSO, prisideda prie tyrimų ir pateikia visus tyrimų tikslais pagrįstai prašomus duomenis ir modelius. Atitinkamas PSO renka šią informaciją ir, kai taikoma, pagal 10 straipsnį ją perduoda už tyrimus atsakingai šaliai.

4. Atitinkamas PSO įvertina SSR tyrimų rezultatą. Jei reikia vertinimui, atitinkamas PSO gali prašyti, kad AĮNS sistemos savininkas atliktų papildomus SSR tyrimus pagal tą pačią taikymo sritį ir apimtį.

5. Atitinkamas PSO gali peržiūrėti arba pakartoti tyrimą. AĮNS sistemos savininkas pateikia atitinkamam PSO visus susijusius duomenis ir modelius, kurių reikia, kad būtų galima atlikti tyrimą.

6. Prijungiant naują AĮNS keitiklių stotį AĮNS sistemos savininkas imasi visų būtinų poveikio mažinimo veiksmų, nustatytų per tyrimus, atliktus pagal 2 arba 4 dalį ir peržiūrėtus atitinkamų PSO.

32 straipsnis

Tinklo charakteristikos

1. Atitinkamas sistemos operatorius nustato ir viešai paskelbia bent mažiausios ir didžiausios trumpojo jungimo galios prijungimo taškuose skaičiavimo metodą ir sąlygas prieš triktį ir po trikties.

2. AĮNS sistema turi gebėti veikti atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytame trumpojo jungimo galios intervale, esant jo nustatytoms tinklo charakteristikoms.

3. Kiekvienas atitinkamas sistemos operatorius AĮNS sistemos savininkui pateikia tinklo atitikmenis, kuriais apibūdinamas tinklo veikimas prijungimo taške ir kurie AĮNS sistemų savininkams suteikia galimybę projektuoti savo sistemą atsižvelgiant bent į harmonikas ir dinaminį stabilumą per AĮNS sistemos eksploatavimo laiką, bet jais neapsiribojant.

33 straipsnis

AĮNS sistemos tvirtumas

1. AĮNS sistema turi gebėti rasti stabilaus veikimo taškus minimaliai keisdama aktyviosios galios srautą ir įtampos lygį per bet kurį numatytą ar nenumatytą pasikeitimą AĮNS sistemoje arba kintamosios srovės tinkle, prie kurio ji prijungta, ir jam įvykus. Atitinkamas PSO nurodo sistemos sąlygų pokyčius, kuriems vykstant AĮNS sistemos turi toliau stabiliai veikti.

2. AĮNS sistemos savininkas užtikrina, kad AĮNS keitiklių stoties, kuri yra daugiajungtės arba įterptosios AĮNS sistemos dalis, apsaugos suveikimas arba atjungimas nesukeltų prijungimo taške pereinamųjų procesų, kurie viršytų atitinkamo PSO nustatytą ribą.

3. AĮNS sistema turi būti atspari praeinamosioms triktims jai gretimų arba arti jos esančių tinklų aukštosios įtampos kintamosios srovės linijose ir jokia AĮNS sistemos įranga neturi atsijungti nuo tinklo dėl automatinio įtampos įjungimo tinklo linijose po trikties.

4. AĮNS sistemos savininkas atitinkamam sistemos operatoriui suteikia informaciją apie AĮNS sistemos atsparumą kintamosios srovės sistemos trikdžiams.

5 SKYRIUS

Apsaugos įtaisams ir nuostačiams keliami reikalavimai

34 straipsnis

Elektros apsaugos sistemos ir nuostačiai

1. Atsižvelgdamas į AĮNS sistemos charakteristikas, atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato tinklui apsaugoti būtinas sistemas ir nuostačius. AĮNS sistemai ir tinklui svarbios apsaugos sistemos ir AĮNS sistemai svarbūs nuostačiai derinami ir dėl jų susitaria atitinkamas sistemos operatorius, atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas. Apsaugos nuo vidaus elektros gedimų sistemos ir nuostačiai turi būti suprojektuoti taip, kad nepablogintų AĮNS sistemos veikimo charakteristikų, nustatytų pagal šį reglamentą.

2. Atsižvelgiant į sistemos saugumą, darbuotojų ir visuomenės sveikatą ir saugą bei siekiant sumažinti AĮNS sistemos pažeidimo poveikį, AĮNS sistemos apsaugai teikiama pirmenybė veikimo valdymo priemonių atžvilgiu.

3. Dėl bet kokių AĮNS sistemai ir tinklui svarbių apsaugos sistemų ir jų nuostačių pakeitimų susitaria atitinkamas sistemos operatorius, atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas prieš AĮNS sistemos savininkui juos įgyvendinant.

35 straipsnis

Apsaugos ir valdymo funkcijų pirmumo tvarka

1. AĮNS sistemos savininko nustatyta valdymo sistema, kurią sudaro įvairūs reguliavimo režimai, įskaitant konkrečių parametrų nuostačius, derinama ir dėl jos susitaria atitinkamas PSO, atitinkamas sistemos operatorius ir AĮNS sistemos savininkas.

2. Apsaugos ir valdymo įtaisus AĮNS sistemos savininkas surikiuoja šia pirmenybės mažėjimo tvarka, nebent atitinkami PSO, derindami su atitinkamu sistemos operatoriumi, nustatytų kitaip:

a) tinklo sistemos ir AĮNS sistemos apsauga;

b) aktyviosios galios reguliavimas nepaprastosios padėties atveju;

c) dirbtinė inercija, jei taikoma;

d) 13 straipsnio 3 dalyje nurodyti automatiniai taisomieji veiksmai;

e) riboto jautrumo dažniui (RJD) režimai;

f) JD režimas ir dažnio reguliavimas;

g) galios gradiento ribojimas.

36 straipsnis

Apsaugos ir reguliavimo sistemų ir nuostačių pakeitimai

1. Jei reikalauja atitinkamas sistemos operatorius arba atitinkamas PSO, įvairių AĮNS sistemos reguliavimo režimų parametrus ir apsaugos nuostačius turi būti įmanoma keisti AĮNS keitiklių stotyje, kaip nustatyta 3 dalyje.

2. Bet kokie AĮNS reguliavimo režimų ir apsaugos sistemų parametrų nuostačių, taip pat procedūrų pakeitimai derinami ir dėl jų susitaria atitinkamas sistemos operatorius, atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas.

3. AĮNS sistemos reguliavimo režimus ir susijusius nuostačius turi būti įmanoma keisti nuotoliniu būdu, kaip nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

6 SKYRIUS

Elektros energijos sistemos atkūrimo reikalavimai

37 straipsnis

Paleidimas po visuotinės avarijos

1. Atitinkamas PSO iš AĮNS sistemos savininko gali prašyti paleidimo po visuotinės avarijos galimybės įvertinimo.

2. AĮNS sistema, kurioje įgyvendinta paleidimo po visuotinės avarijos galimybė, kai įjungta įtampa vienoje jos keitiklių stotyje, turi gebėti įjungti įtampą kintamosios srovės pastotės, prie kurios prijungta kita keitiklių stotis, šynoje per atitinkamų PSO nustatytą laiką po AĮNS sistemos išjungimo. AĮNS sistema turi gebėti užtikrinti sinchronizmą 11 straipsnyje nustatytame dažnio diapazone ir atitinkamo PSO arba, kai taikoma, 18 straipsnyje nustatytame įtampos intervale. Jei reikia siekiant atkurti sistemos saugumą, atitinkamas PSO gali nustatyti platesnį dažnio diapazoną arba didesnį įtampos intervalą.

3. Atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas susitaria dėl paleidimo po visuotinės avarijos galimybės ir veiklos procedūros.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

REIKALAVIMAI NUOLATINĖS SROVĖS LINIJA JUNGIAMIEMS ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIAMS IR TOLIMOSIOMS GALINĖMS AĮNS KEITIKLIŲ STOTIMS

1 SKYRIUS

Reikalavimai nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams

38 straipsnis

Taikymo sritis

Jei nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams taikomi specialieji šio reglamento 41–45 straipsniuose nustatyti reikalavimai, jiems taikomi ir Reglamento (ES) 2016/631 13–22 straipsniuose nustatyti jūriniams elektros jėgainių parko moduliams taikomi reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių ir AĮNS sistemų AĮNS sąsajos taškuose. Nuolatinės srovės linija jungiami elektros jėgainių parko moduliai skirstomi į kategorijas pagal Reglamento (ES) 2016/631 5 straipsnį.

39 straipsnis

Dažnio stabilumo reikalavimai

1. Atsakas į dažnio pokytį:

a) nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis iš prijungimo taško sinchroninėje zonoje, kurioje užtikrinamas atsakas į dažnio pokytį, turi gebėti greitai priimti signalą ir apdoroti jį taip, kad per 0,1 sekundės nuo išsiuntimo signalo apdorojimas atsakui užtikrinti būtų užbaigtas. Dažnis matuojamas prijungimo taške sinchroninėje zonoje, kurioje užtikrinamas atsakas į dažnio pokytį;

b) nuolatinės srovės linija prijungti elektros jėgainių parko moduliai, kurie per AĮNS sistemą sujungti su daugiau kaip vienu valdymo rajonu, turi gebėti užtikrinti suderintą dažnio reguliavimą, kaip nustato atitinkamas PSO.

2. Dažnio diapazonai ir atsakas į dažnio pokytį:

a) nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti neatsijungti nuo tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties tinklo ir veikti 50 Hz vardinio dažnio sistemoje VI priede nustatytą laiką, kai dažnis išlieka tame priede nustatytuose diapazonuose. Jei vardinis dažnis yra ne 50 Hz arba sistema suprojektuota taip, kad joje naudojamas kintamas dažnis, atitinkamas PSO taikomus dažnio diapazonus ir laiko intervalus gali nustatyti savo nuožiūra, atsižvelgdamas į sistemos ypatumus ir VI priede nustatytus reikalavimus;

b) jei tai būtina siekiant išsaugoti arba atkurti sistemos saugumą, atitinkamas PSO ir nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas gali susitarti dėl platesnių dažnio diapazonų arba ilgesnės minimalios trukmės, siekdami užtikrinti, kad būtų kuo geriau išnaudojamos nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio techninės galimybės. Jei ekonomiškai ir techniškai įmanoma taikyti platesnius dažnio diapazonus ar ilgesnę minimalią veikimo trukmę, nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas negali nepagrįstai nesutikti;

c) laikantis 2 dalies a punkto nuostatų, nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti automatiškai atsijungti dažniui pasiekus tam tikras vertes, jei taip nurodo atitinkamas PSO. atitinkamas PSO ir nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas susitaria dėl automatinio atsijungimo sąlygų ir nuostačių.

3. Kalbant apie atsparumą spartiems dažnio pokyčiams, nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti neatsijungti nuo tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties tinklo ir neprarasti valdumo 50 Hz vardinio dažnio sistemoje, kai sistemos dažnis kinta iki +/–2 Hz/s greičiu (matuojama bet kuriuo momentu kaip vidutinis dažnio kitimo greitis per pastarąją sekundę) nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio ir tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties AĮNS sąsajos taške.

4. Nuolatinės srovės linija prijungti elektros jėgainių parko moduliai turi gebėti veikti riboto jautrumo pertekliniam dažniui (RJPD) režimu 50 Hz vardinio dažnio sistemoje pagal Reglamento (ES) 2016/631 13 straipsnio 2 dalį, greitai reaguodami į signalą, kaip nustatyta 1 dalyje.

5. Nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių gebėjimas palaikyti pastovią galią 50 Hz vardinio dažnio sistemoje nustatomas pagal Reglamento (ES) 2016/631 13 straipsnio 3 dalį.

6. Nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių gebėjimas reguliuoti aktyviąją galią 50 Hz vardinio dažnio sistemoje nustatomas pagal Reglamento (ES) 2016/631 15 straipsnio 2 dalies a punktą. Kai automatinio reguliavimo įtaisai neveikia, turi būti įmanoma reguliuoti rankiniu būdu.

7. Nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio gebėjimas veikti riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) režimu 50 Hz vardinio dažnio sistemoje nustatomas pagal Reglamento (ES) 2016/631 15 straipsnio 2 dalies c punktą; modulis turi greitai reaguoti į signalą, kaip nustatyta 1 dalyje.

8. Nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio gebėjimas veikti jautrumo dažniui režimu 50 Hz vardinio dažnio sistemoje nustatomas pagal Reglamento (ES) 2016/631 15 straipsnio 2 dalies d punktą; modulis turi greitai reaguoti į signalą, kaip nustatyta 1 dalyje.

9. Nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių gebėjimas atkurti dažnį 50 Hz vardinio dažnio sistemoje nustatomas pagal Reglamento (ES) 2016/631 15 straipsnio 2 dalies e punktą.

10. Kai naudojamas ne 50 Hz pastovus vardinis sistemos dažnis arba sistema suprojektuota taip, kad joje būtų naudojamas kintamas dažnis, arba naudojama nuolatinės srovės įtampa, atitinkamas PSO savo nuožiūra gali nustatyti 3–9 dalyse išvardytas galimybes ir susijusius parametrus.

40 straipsnis

Reaktyviosios galios ir įtampos reikalavimai

1. Įtampos intervalai:

a) nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti neatsijungti nuo tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties tinklo ir veikti VII priedo 9 ir 10 lentelėse nustatytą laiką, kai įtampa išlieka tose lentelėse nustatytuose intervaluose (santykiniais vienetais). Taikomas įtampos intervalas ir trukmė parenkami pagal vienetinę įtampos vertę santykiniais vienetais;

b) jei tai būtina siekiant išsaugoti arba atkurti sistemos saugumą, atitinkamas sistemos operatorius, atitinkamas PSO ir nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas gali susitarti dėl didesnių įtampos intervalų arba ilgesnės minimalios trukmės, siekdami užtikrinti, kad būtų kuo geriau išnaudojamos nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio techninės galimybės. Jei ekonomiškai ir techniškai įmanoma taikyti didesnius įtampos intervalus ar ilgesnę minimalią veikimo trukmę, nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas negali nepagrįstai nesutikti;

c) jei nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi AĮNS sąsajos su tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties tinklu tašką, atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, gali nustatyti įtampos vertes AĮNS sąsajos taške, kurioms esant nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti automatiškai atsijungti. Atitinkamas sistemos operatorius, atitinkamas PSO ir nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas susitaria dėl automatinio atsijungimo sąlygų ir nuostačių;

d) jei AĮNS sąsajos taško kintamosios srovės įtampa nepatenka į VII priede nustatytą taikymo sritį, prijungimo taške taikomus reikalavimus nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO;

e) jei atitinkamo PSO sutikimu naudojamas ne 50 Hz vardinis dažnis, įtampos intervalus ir trukmę atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato proporcingai VII priedo 9 ir 10 lentelėse nurodytoms vertėms.

2. Nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių gebėjimas užtikrinti reaktyviąją galią:

a) jei nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas gali sudaryti dvišalį susitarimą su AĮNS sistemų, jungiančių nuolatinės srovės linija prijungtą elektros jėgainių parko modulį su vienu prijungimo prie kintamosios srovės tinklo tašku, savininkais, modulis turi atitikti visus šiuos reikalavimus: i) naudodamas papildomą elektrinę ar įrangą ir (arba) programinę įrangą jis turi gebėti pagal b punktą užtikrinti reaktyviąją galią, kaip nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, ir: — dalis jo įrangos arba visa įranga, kuri pagal b punktą jau buvo įrengta pirmą kartą prijungiant elektros jėgainių parko modulį nuolatinės srovės linija prie kintamosios srovės tinklo, kai modulis buvo atiduodamas eksploatuoti, turi gebėti užtikrinti reaktyviąją galią, arba — atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO įrodyti, o vėliau su jais susitarti, kaip bus užtikrinama reaktyvioji galia, kai nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi daugiau kaip vieną prijungimo prie kintamosios srovės tinklo tašką arba kai prie kintamosios srovės tinklo tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties tinkle nuolatinės srovės linija yra prijungtas ir kitam savininkui priklausantis elektros jėgainių parko modulis arba AĮNS sistema. Šis susitarimas apima sutartį, kuria nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas (arba paskesnis savininkas) įpareigojamas finansuoti ir iki termino, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, įdiegti savo elektros jėgainių parko modulyje šiame straipsnyje reikalaujamas galimybes užtikrinti reaktyviąją galią. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkui praneša datą, iki kurios pagal įsipareigojimus numatoma užbaigti plėtros darbus, kuriuos užbaigus nuolatinės srovės linija prijungtame elektros jėgainių parko modulyje turės būti įdiegtos visos galimybės užtikrinti reaktyviąją galią; ii) atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, reaktyviosios galios užtikrinimo galimybių įdiegimo terminą nustato atsižvelgdamas į nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio modernizavimo siekiant įdiegti reaktyviosios galios užtikrinimo galimybes grafiką. Modernizavimo grafiką nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas pateikia prijungiant modulį prie kintamosios srovės tinklo;

b) nuolatinės srovės linija jungiami elektros jėgainių parko moduliai prijungimo momentu arba vėliau, kaip numatyta a punkte nurodytame susitarime, turi atitikti šiuos įtampos stabilumo reikalavimus: i) kalbant apie gebėjimą užtikrinti reaktyviąją galią esant didžiausiam AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumui, nuolatinės srovės linija prijungti elektros jėgainių parko moduliai turi atitikti gebėjimo užtikrinti reaktyviąją galią kintant įtampai reikalavimus, kuriuos nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO. Atitinkamas sistemos operatorius nustato U–Q/Pmax profilį, kuris gali būti bet kokios formos VII priedo 11 lentelėje nurodytuose intervaluose ir pagal kurį nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti užtikrinti reaktyviąją galią veikdamas didžiausiu savo AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumu. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, šiuos intervalus nustato atsižvelgdamas į ilgalaikę tinklo plėtrą ir į galimas išlaidas, susijusias su elektros jėgainių parko modulio galimybės tiekti reaktyviąją galią esant aukštai įtampai arba vartoti reaktyviąją galią esant žemai įtampai užtikrinimu. Jei nuolatinės srovės linija prijungtą elektros jėgainių parko modulį pagal Reglamento (EB) Nr. 714/2009 8 straipsnį parengtame dešimties metų tinklo plėtros plane arba pagal Direktyvos 2009/72/EB 22 straipsnį parengtame ir patvirtintame nacionaliniame plane numatyta prie sinchroninės zonos prijungti kintamosios srovės linija, atitinkamas PSO gali nustatyti, kad: — kai nuolatinės srovės linija jungiamas elektros jėgainių parko modulis bus pirmą kartą prijungtas prie kintamosios srovės tinklo ir atiduotas eksploatuoti, jame turės būti užtikrintos tai sinchroninei zonai Reglamento (ES) 2016/631 25 straipsnio 4 dalyje nustatytos galimybės, arba — nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas atitinkamam sistemos operatoriui ir atitinkamam PSO turi įrodyti ir po to su jais susitarti, kaip tai sinchroninei zonai Reglamento (ES) 2016/631 25 straipsnio 4 dalyje nustatytas gebėjimas užtikrinti reaktyviąją galią bus užtikrintas tuo atveju, jei nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis prie sinchroninės zonos bus prijungtas kintamosios srovės linija; ii) atitinkamas sistemos operatorius gali nustatyti papildomą reaktyviąją galią, kurią būtina užtikrinti prijungimo taške, jei nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio prijungimo taškas nėra nei ties aukštinamojo (iki prijungimo taško įtampos lygio) transformatoriaus aukštosios įtampos gnybtais, nei ties kintamosios srovės generatoriaus gnybtais, jei aukštinamojo transformatoriaus nėra. Šia papildoma reaktyviąja galia kompensuojami aukštosios įtampos linijos arba kabelio, jungiančios (-io) nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio aukštinamojo transformatoriaus aukštosios įtampos gnybtus arba jo kintamosios srovės generatoriaus gnybtus, kai aukštinamojo transformatoriaus nėra, ir prijungimo tašką, reaktyviosios galios mainai ir šią galią užtikrina tos linijos arba to kabelio atsakingas savininkas.

3. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nurodo, ar trikčių, kurioms nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi būti atsparus, metu pirmenybė teikiama nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio aktyviosios, ar reaktyviosios galios užtikrinimui. Jeigu pirmenybė teikiama aktyviajai galiai, ji turi būti užtikrinama per laiką nuo trikties pradžios, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

41 straipsnis

Reguliavimo reikalavimai

1. Sinchronizuojant nuolatinės srovės linija prijungtą elektros jėgainių parko modulį su kintamosios srovės surenkamuoju tinklu, nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti riboti įtampos pokyčius iki nuostoviosios būsenos lygio, kurį nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO. Nustatytas lygis turi neviršyti 5 % įtampos prieš sinchronizavimą. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato didžiausią įtampos pereinamųjų procesų mastą, trukmę ir matavimo intervalą.

2. Nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas pateikia išėjimo signalus, kaip nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

42 straipsnis

Tinklo charakteristikos

Nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams taikomos šios nuostatos dėl tinklo charakteristikų:

a) kiekvienas atitinkamas sistemos operatorius nustato ir viešai paskelbia mažiausios ir didžiausios trumpojo jungimo galios AĮNS sąsajos taške skaičiavimo metodą ir sąlygas prieš triktį ir po trikties;

b) nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis turi gebėti stabiliai veikti intervale nuo mažiausios iki didžiausios trumpojo jungimo galios, esant tinklo charakteristikoms AĮNS sąsajos taške, kurias nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO;

c) kiekvienas atitinkamas sistemos operatorius ir AĮNS sistemos savininkas nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkui pateikia tinklo atitikmenis, kad nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas galėtų projektuoti savo sistemą atsižvelgdamas į harmonikas.

43 straipsnis

Apsaugos reikalavimai

1. Prie sinchroninės zonos tinklo nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių elektrinės apsaugos sistemos ir nuostačiai nustatomi pagal Reglamento (ES) 2016/631 14 straipsnio 5 dalies b punktą. Apsaugos sistemos turi būti suprojektuotos atsižvelgiant į sistemos veikimo charakteristikas, elektros tinklo ypatybes, taip pat į techninius energijos jėgainių parko modulio technologijos ypatumus, ir dėl jų susitarta su atitinkamu sistemos operatoriumi, derinant su atitinkamu PSO.

2. Prie sinchroninės zonos tinklo nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių apsaugos ir reguliavimo funkcijų pirmumo tvarka nustatoma pagal Reglamento (ES) 2016/631 14 straipsnio 5 dalies c punktą ir dėl jos susitariama su atitinkamu sistemos operatoriumi, derinant su atitinkamu PSO.

44 straipsnis

Energijos tiekimo kokybė

Nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas užtikrina, kad dėl modulio prijungimo nekiltų tinklo įtampos iškraipymų ar svyravimų prijungimo taške, kurie viršytų atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytą ir su atitinkamu PSO suderintą lygį. Tinklo naudotojai, įskaitant esamų nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių ir esamų AĮNS sistemų savininkus, bet jais neapsiribojant, negali nepagrįstai atsisakyti prisidėti prie susijusių tyrimų. Atliktinų tyrimų procesas ir visų susijusių tinklo naudotojų pateiktini duomenys, taip pat poveikio mažinimo veiksmai, nustatomi ir įgyvendinami 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

45 straipsnis

Nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams taikomi bendrojo sistemos valdymo reikalavimai

Nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams taikomi bendrieji sistemos valdymo reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) 2016/631 14 straipsnio 5 dalyje, 15 straipsnio 6 dalyje ir 16 straipsnio 4 dalyje.

2 SKYRIUS

Tolimosioms galinėms AĮNS keitiklių stotims taikomi reikalavimai

46 straipsnis

Taikymo sritis

11–39 straipsnių reikalavimai taikomi tolimosioms galinėms AĮNS keitiklių stotims, priklausomai nuo 47–50 straipsniuose nustatytų specialiųjų reikalavimų.

47 straipsnis

Dažnio stabilumo reikalavimai

1. Jei vardinis dažnis yra ne 50 Hz arba tinklas, prie kurio nuolatinės srovės linija prijungtas elektros jėgainių parko modulis, suprojektuotas taip, kad jame naudojamas kintamas dažnis, atitinkamo PSO sutikimu tolimajai galinei AĮNS keitiklių stočiai taikomas 11 straipsnis, o taikomus dažnio diapazonus ir laiko intervalus nustato atitinkamas PSO, atsižvelgdamas į sistemos ypatumus ir į I priede nustatytus reikalavimus.

2. Atsako į dažnio pokytį užtikrinimo tikslu tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties savininkas ir nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas susitaria dėl greito signalo perdavimo pagal 39 straipsnio 1 dalį techninių sąlygų. Jeigu atitinkamas PSO reikalauja, AĮNS sistema turi gebėti teikti tinklo dažnio signalą prijungimo taške. Elektros jėgainių parko modulį jungiančios AĮNS sistemos aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį koregavimą riboja nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio galimybės.

48 straipsnis

Reaktyviosios galios ir įtampos reikalavimai

1. Įtampos intervalai:

a) tolimoji galinė AĮNS keitiklių stotis turi gebėti neatsijungti nuo tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties tinklo ir veikti VIII priedo 12 ir 13 lentelėse nustatytą laiką, kai įtampa išlieka tose lentelėse nustatytuose intervaluose (santykiniais vienetais). Taikomas įtampos intervalas ir trukmė parenkami pagal vienetinę įtampos vertę santykiniais vienetais;

b) pagal 40 straipsnį atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, ir nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas gali susitarti dėl didesnių įtampos intervalų ar ilgesnės minimalios veikimo trukmės;

c) jei kintamosios srovės įtampa AĮNS sąsajos taške nepatenka į VIII priedo 12 ir 13 lentelių taikymo intervalus, prijungimo taškuose taikomus reikalavimus nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO;

d) jei naudojamas ne 50 Hz vardinis dažnis, atitinkamo PSO sutikimu įtampos intervalus ir trukmę atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato proporcingai VIII priede nurodytoms vertėms.

2. Tolimoji galinė AĮNS keitiklių stotis turi atitikti šiuos įtampos stabilumo prijungimo taškuose reikalavimus, susijusius su gebėjimu užtikrinti reaktyviąją galią:

a) atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato gebėjimo užtikrinti reaktyviąją galią reikalavimus įvairiais įtampos lygiais. Nustatydamas tuos reikalavimus, atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, nustato U–Q/Pmax profilį, kuris gali būti bet kokios formos ir neturi kirsti tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties gebėjimo užtikrinti reaktyviąją galią esant didžiausiam AĮNS aktyviosios galios perdavimo pajėgumui ribų;

b) U–Q/Pmax profilį nustato kiekvienas atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO. U–Q/Pmax profilis turi būti VIII priedo 14 lentelėje nustatytuose Q/Pmax ir nuostoviosios būsenos įtampos intervaluose, o jo kontūras neturi kirsti IV priede nurodyto fiksuoto išorinio kontūro. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, šiuos intervalus nustato atsižvelgdamas į ilgalaikę tinklo plėtrą.

49 straipsnis

Tinklo charakteristikos

Tolimosios galinės AĮNS keitiklių stoties savininkas nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkui pateikia atitinkamus tinklo charakteristikų duomenis pagal 42 straipsnį.

50 straipsnis

Energijos tiekimo kokybė

Tolimųjų galinių AĮNS keitiklių stočių savininkai užtikrina, kad dėl jų stočių prijungimo nekiltų tinklo įtampos iškraipymų ar svyravimų prijungimo taške, kurie viršytų atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytą ir su atitinkamu PSO suderintą lygį. Tinklo naudotojai, įskaitant esamų nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių ir esamų AĮNS sistemų savininkus, bet jais neapsiribojant, negali nepagrįstai atsisakyti prisidėti prie tokių tyrimų. Atliktinų tyrimų procesas ir visų susijusių tinklo naudotojų pateiktini duomenys, taip pat poveikio mažinimo veiksmai nustatomi ir įgyvendinami 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

KEITIMASIS INFORMACIJA IR KOORDINAVIMAS

51 straipsnis

AĮNS sistemų veikimas

1. Kiekviename AĮNS sistemos AĮNS keitiklyje turi būti automatinis valdiklis, gebantis priimti atitinkamo sistemos operatoriaus ir atitinkamo PSO siunčiamus nurodymus. Toks automatinis valdiklis turi gebėti suderintai valdyti AĮNS sistemos AĮNS keitiklius. Atitinkamas sistemos operatorius nustato kiekvieno AĮNS keitiklio automatinių valdiklių hierarchiją.

2. 1 dalyje nurodytas AĮNS sistemos automatinis valdiklis turi gebėti siųsti atitinkamam sistemos operatoriui šių tipų signalus:

a) bent šiuos veikimo signalus: i) paleidimo signalus, ii) kintamosios ir nuolatinės srovės įtampos matavimus, iii) kintamosios ir nuolatinės srovės stiprio matavimus, iv) aktyviosios ir reaktyviosios galios matavimus kintamosios srovės pusėje, v) nuolatinės srovės galios matavimus, vi) AĮNS keitiklio veikimo lygį daugiapolio tipo AĮNS keitiklyje, vii) elementų ir topologijos būseną, viii) JD, RJPD ir RJND režimų aktyviosios galios intervalus;

b) bent šiuos aliarmo signalus: i) avarinio blokavimo, ii) galios keitimo blokavimo, iii) greitos aktyviosios galios apgrąžos.

3. 1 dalyje nurodytas automatinis valdiklis turi gebėti iš atitinkamo sistemos operatoriaus priimti šių tipų signalus:

a) bent šiuos veikimo signalus: i) paleidimo komandą, ii) aktyviosios galios nuostačius, iii) jautrumo dažniui režimo nuostačius, iv) reaktyviosios galios, įtampos ar panašių parametrų nuostačius, v) reaktyviosios galios reguliavimo režimų signalus, vi) galios svyravimų slopinimo valdymo signalus, vii) dirbtinės inercijos signalus;

b) bent šiuos aliarmo signalus: i) avarinio blokavimo komandą, ii) galios keitimo blokavimo komandą, iii) aktyviosios galios srauto krypties signalą, iv) greito aktyviosios galios apgręžimo komandą.

4. Atitinkamas sistemos operatorius gali nustatyti kiekvieno teikiamo signalo kokybę.

52 straipsnis

Parametrai ir nuostačiai

AĮNS sistemos savininkas ir atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, susitaria dėl AĮNS sistemos pagrindinių valdymo funkcijų parametrų ir nuostačių. Parametrai ir nuostačiai valdymo funkcijų hierarchijoje įdiegiami taip, kad prireikus būtų galima juos keisti. Pagrindinės valdymo funkcijos yra bent šios:

a) jei taikoma, 14 ir 41 straipsniuose nurodyta dirbtinė inercija;

b) 15, 16 ir 17 straipsniuose nurodyti jautrumo dažniui režimai (JD, RJPD, RJND);

c) jei taikoma, 16 straipsnyje nurodytas dažnio reguliavimas;

d) jei taikoma, 22 straipsnyje nurodytas reaktyviosios galios reguliavimo režimas;

e) 30 straipsnyje nurodytas gebėjimas slopinti galios svyravimus;

f) 31 straipsnyje nurodytas gebėjimas slopinti subsinchroninį rezonansą.

53 straipsnis

Trikčių registravimas ir stebėjimas

1. AĮNS sistemoje turi būti įrengta trikčių registravimo ir sistemos veikimo dinamikos stebėjimo įranga, kuria būtų galima stebėti šiuos sistemos kiekvienos AĮNS keitiklių stoties parametrus:

a) kintamosios ir nuolatinės srovės įtampą,

b) kintamosios ir nuolatinės srovės stiprį,

c) aktyviąją galią,

d) reaktyviąją galią,

e) dažnį.

2. Atitinkamas sistemos operatorius gali nustatyti tiekimo kokybės parametrus, kuriuos turi atitikti AĮNS sistema, jei iš anksto pateikiamas pagrįstas įspėjimas.

3. AĮNS sistemos savininkas, atitinkamas sistemos operatorius ir atitinkamas PSO susitaria dėl konkrečių 1 dalyje nurodytos trikčių registravimo įrangos savybių, įskaitant analoginius ir skaitmeninius kanalus, nuostačius, suveikimo kriterijus ir matavimų dažnumą.

4. Visa sistemos veikimo dinamikos stebėsenos įranga turi turėti atitinkamo sistemos operatoriaus nustatytą svyravimų nustatymo mechanizmą, kuriuo aptinkami prastai nuslopinti galios svyravimai.

5. Tiekimo kokybės ir sistemos veikimo dinamikos stebėjimo priemonės turi apimti AĮNS sistemos savininkui ir atitinkamam sistemos operatoriui skirtas elektroninės prieigos prie informacijos priemones. AĮNS sistemos savininkas, atitinkamas sistemos operatorius ir atitinkamas PSO susitaria dėl registruojamų duomenų ryšio protokolų.

54 straipsnis

Imitaciniai modeliai

1. Atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO, gali reikalauti, kad AĮNS sistemos savininkas pateiktų imitacinius modelius, kuriais būtų tinkamai modeliuojamas AĮNS sistemos tiek nuostoviosios būsenos, tiek dinaminės būsenos (pagrindinio dažnio komponento) režimas ir elektromagnetinis pereinamasis režimas.

Modelių pateikimo formatą ir pateiktinus modelių sandaros ir blokinių schemų dokumentus nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO.

2. Dinaminio modeliavimo tikslu į pateikiamus modelius, priklausomai nuo to, ar yra nurodyti komponentai, turi būti įtraukti toliau išvardyti submodeliai, tačiau jais neapsiribojama:

a) AĮNS keitiklių modeliai;

b) kintamosios srovės komponentų modeliai;

c) nuolatinės srovės elektros tinklo modeliai;

d) įtampos ir galios reguliatoriaus modelis;

e) jei taikoma, specialiųjų reguliavimo funkcijų, pvz., galios svyravimų slopinimo funkcijos, subsinchroninio rezonanso (SSR) valdymo, modeliai;

f) jei taikoma, daugiajungčio valdymo modeliai;

g) AĮNS sistemos apsaugos modeliai, dėl kurių susitarė atitinkamas PSO ir AĮNS sistemos savininkas.

3. AĮNS sistemos savininkas užtikrina, kad pateikti modeliai būtų patikrinti remiantis pagal VI antraštinę dalį atliktų atitikties bandymų rezultatais, ir šios patikros rezultatų ataskaitą pateikia atitinkamam PSO. Vėliau modeliai naudojami tikrinant atitiktį šio reglamento reikalavimams, įskaitant VI antraštinėje dalyje numatytą atitikties modeliavimą, bet juo neapsiribojant, taip pat atliekant sistemos planavimo ir eksploatavimo nuolatinio vertinimo tyrimus.

4. AĮNS sistemos savininkas atitinkamam sistemos operatoriui arba atitinkamam PSO jų prašymu pateikia užfiksuotus AĮNS sistemos duomenis, kad su jais būtų galima palyginti modelių charakteristikas.

5. Jei gali pasireikšti neigiama AĮNS keitiklių stočių ir kitų elektriškai arti esančių jungčių valdymo funkcijų sąveika, atitinkamo sistemos operatoriaus arba atitinkamo PSO prašymu AĮNS sistemos savininkas jam pateikia lygiavertį valdymo sistemos modelį. Lygiaverčiame modelyje pateikiami visi duomenys, kurių reikia norint tikroviškai modeliuoti neigiamą valdymo funkcijų sąveiką.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIJUNGIANT PRIE TINKLO TAIKOMA NAUDOJIMO LEIDIMO PROCEDŪRA

1 SKYRIUS

Naujų AĮNS sistemų prijungimas

55 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. AĮNS sistemos savininkas atitinkamam sistemos operatoriui įrodo, kad užtikrino atitiktį šio reglamento II–IV antraštinių dalių reikalavimams atitinkamame prijungimo taške, sėkmingai užbaigdamas kiekvienos prijungiamos AĮNS sistemos naudojimo leidimo procedūrą, aprašytą 56–59 straipsniuose.

2. Atitinkamas sistemos operatorius išsamiai nustato ir viešai paskelbia naudojimo leidimo procedūros nuostatas.

3. Naudojimo leidimo procedūra, taikoma prijungiant kiekvieną naują AĮNS sistemą, apima:

a) įtampos įjungimo leidimą (ĮĮL),

b) laikino naudojimo leidimą (LNL),

c) galutinį naudojimo leidimą (GNL).

56 straipsnis

AĮNS sistemų ĮĮL

1. ĮĮL AĮNS sistemos savininkui suteikia teisę įjungti įtampą savo vidaus tinkle ir pagalbiniams įrenginiams ir prijungti ją prie tinklo nustatytuose jos prijungimo taškuose.

2. Atitinkamas sistemos operatorius ĮĮL išduoda tada, kai baigiami parengiamieji darbai ir įvykdomi reikalavimai, kuriuos atitinkamas sistemos operatorius nurodė atitinkamose veiklos procedūrose. Šie parengiamieji darbai apima atitinkamo sistemos operatoriaus ir AĮNS sistemos savininko susitarimą dėl prijungimo taškuose taikomų apsaugos ir valdymo nuostačių.

57 straipsnis

AĮNS sistemų LNL

1. LNL AĮNS sistemos arba AĮNS keitiklio savininkui suteikia teisę ribotą laikotarpį naudoti AĮNS sistemą arba AĮNS keitiklį naudojant prijungimo taškuose nustatytas elektros tinklo jungtis.

2. Atitinkamas sistemos operatorius LNL išduoda tada, kai baigiamas duomenų ir tyrimų peržiūros procesas.

3. Duomenų ir tyrimų peržiūros tikslais AĮNS sistemos arba AĮNS keitiklio savininkas atitinkamam sistemos operatoriui pastarojo prašymu pateikia:

a) detalizuotą atitikties deklaraciją;

b) išsamius AĮNS sistemos techninius duomenis, kurie yra svarbūs prijungimui prie tinklo nustatytuose prijungimo taškuose, kaip nurodo atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO;

c) AĮNS sistemų arba AĮNS keitiklių įrangos sertifikatus, kai jais remiamasi kaip atitikties įrodymu;

d) valdymo sistemos imitacinius modelius arba tikslią kopiją, kaip nustatyta 54 straipsnyje ir kaip nustato atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamais PSO;

e) tyrimų, kuriais įrodomos numatomos nuostoviosios būsenos ir dinaminės veikimo charakteristikos, ataskaitas, kaip reikalaujama II, III ir IV antraštinėse dalyse;

f) išsamią informaciją apie ketinamus atlikti atitikties bandymus pagal 72 straipsnį;

g) išsamią informaciją apie ketinamą taikyti praktinį atitikties bandymų pagal VI antraštinę dalį atlikimo metodą.

4. Išskyrus atvejus, kai taikoma 5 dalis, ilgiausias laikotarpis, kurį AĮNS sistemos arba AĮNS keitiklio savininkas gali išlaikyti LNL statusą, yra ne ilgesnis kaip dvidešimt keturi mėnesiai. Atitinkamas sistemos operatorius gali nustatyti trumpesnį LNL galiojimo laikotarpį. LNL galiojimo laikotarpis pagal galiojančią nacionalinę reguliavimo sistemą pranešamas reguliavimo institucijai. LNL pratęsiamas tik tuo atveju, jei AĮNS sistemos savininkas įrodo padaręs didelę pažangą siekdamas visiškos atitikties. Pratęsiant LNL aiškiai įvardijami visi dar neišspręsti klausimai.

5. Pagal VII antraštinėje dalyje aprašytą procedūrą pateikus prašymą atitinkamam sistemos operatoriui dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo, laikotarpis, kurį AĮNS sistemos arba AĮNS keitiklio savininkas gali išlaikyti LNL statusą, gali būti pratęstas ilgiau nei 24 mėnesiams. Prašymas turi būti pateiktas dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiui nesibaigus.

58 straipsnis

AĮNS sistemų GNL

1. GNL AĮNS sistemos savininkui arba AĮNS keitiklio savininkui suteikia teisę naudoti AĮNS sistemą arba AĮNS keitiklį naudojant elektros tinklo prijungimo taškus.

2. Atitinkamas sistemos operatorius GNL išduoda tada, kai pašalinami visi suteikiant LNL statusą nustatyti nesuderinamumai ir užbaigiamas duomenų ir tyrimų peržiūros procesas.

3. Duomenų ir tyrimų peržiūros tikslais AĮNS sistemos savininkas atitinkamam sistemos operatoriui pastarojo prašymu, suderintu su atitinkamu PSO, pateikia:

a) detalizuotą atitikties deklaraciją;

b) naujausius atitinkamus techninius duomenis, imitacinius modelius, tikslią valdymo sistemos kopiją ir tyrimų ataskaitas, kaip nurodyta 57 straipsnyje, įskaitant faktines per bandymus išmatuotas vertes.

4. Jei, išduodant GNL, nustatomas nesuderinamumas, pagal 79 ir 80 straipsnius pateikus prašymą atitinkamam sistemos operatoriui, gali būti taikoma leidžianti nukrypti nuostata. Atitinkamas sistemos operatorius išduoda GNL, jei AĮNS sistema atitinka leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sąlygas.

Jei prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atmetamas, atitinkamas sistemos operatorius turi teisę atsisakyti leisti naudoti AĮNS sistemą arba AĮNS keitiklį, kurio savininko prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą buvo atmestas, kol AĮNS sistemos savininkas ir atitinkamas sistemos operatorius išspręs nesuderinamumo klausimus ir atitinkamas sistemos operatorius pripažins, kad AĮNS sistema atitinka šio reglamento reikalavimus.

Jei atitinkamas sistemos operatorius ir AĮNS sistemos savininkas nesuderinamumo klausimų neišsprendžia per pagrįstą laikotarpį, kuris bet kuriuo atveju yra ne ilgesnis kaip šeši mėnesiai po pranešimo apie tai, kad prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą atmetamas, kiekviena šalis gali prašyti, kad sprendimą šiuo klausimu priimtų reguliavimo institucija.

59 straipsnis

AĮNS sistemų riboto naudojimo leidimas ir leidžiančios nukrypti nuostatos

1. AĮNS sistemų savininkai, kuriems buvo suteiktas GNL, atitinkamą sistemos operatorių nedelsdami informuoja apie šias aplinkybes:

a) AĮNS sistemoje atliekamas reikšmingas laikinas pakeitimas arba laikinai prarandamas pajėgumas dėl atliekamo vieno ar daugiau pakeitimų, darančių poveikį jos veikimo charakteristikoms, arba

b) įvyksta įrangos gedimas, dėl kurio sistema neatitinka tam tikrų taikomų reikalavimų.

2. AĮNS sistemos savininkas kreipiasi į atitinkamą sistemos operatorių dėl riboto naudojimo leidimo (RNL), jei pagrįstai mano, kad 1 dalyje apibūdintos aplinkybės išliks ilgiau kaip tris mėnesius.

3. Atitinkamas sistemos operatorius išduoda RNL, kuriame aiškiai nurodoma:

a) neišspręsti klausimai, kuriais grindžiamas RNL išdavimas;

b) atsakomybė už numatomo sprendimo vykdymą ir jo terminai;

c) ilgiausias galiojimo laikotarpis, kuris negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių. Nustatytas pradinis laikotarpis gali būti trumpesnis, tačiau atitinkamas sistemos operatorius gali jį pratęsti, jei jam pateikiami tinkami įrodymai, kad padaryta didelė pažanga siekiant visiškos atitikties.

4. RNL galiojimo laikotarpiu sustabdomas GNL galiojimas tiems elementams, kuriems taikomas RNL.

5. RNL galiojimo laikotarpis gali būti papildomai pratęstas, jei prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pagal 79 ir 80 straipsnius atitinkamam sistemos operatoriui pateikiamas tam laikotarpiui nesibaigus.

6. Atitinkamas sistemos operatorius gali atsisakyti leisti naudoti AĮNS sistemą, jei RNL nustoja galioti, o aplinkybė, dėl kurios jis buvo išduotas, išlieka. Tokiu atveju GNL automatiškai nustoja galioti.

7. Jei atitinkamas sistemos operatorius pagal 5 dalį nepratęsia RNL galiojimo laikotarpio arba pagal 6 dalį atsisako leisti naudoti AĮNS sistemą RNL galiojimui pasibaigus, AĮNS sistemos savininkas, gavęs pranešimą apie atitinkamo sistemos operatoriaus sprendimą, per šešis mėnesius gali prašyti, kad sprendimą šiuo klausimu priimtų reguliavimo institucija.

2 SKYRIUS

Naujų nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimas

60 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik naujiems nuolatinės srovės linija jungiamiems elektros jėgainių parko moduliams.

2. Nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas atitinkamam sistemos operatoriui įrodo, kad užtikrino atitiktį šio reglamento III antraštinės dalies reikalavimams atitinkamuose prijungimo taškuose, sėkmingai užbaigdamas prijungiamo nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio naudojimo leidimo procedūrą, aprašytą 61–66 straipsniuose.

3. Atitinkamas sistemos operatorius nustato ir viešai paskelbia išsamias naudojimo leidimo procedūros nuostatas.

4. Kiekvieno naujo nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio naudojimo leidimo procedūra apima:

a) įtampos įjungimo leidimą (ĮĮL),

b) laikino naudojimo leidimą (LNL),

c) galutinį naudojimo leidimą (GNL).

61 straipsnis

Nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių ĮĮL

1. ĮĮL nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkui suteikia teisę įjungti įtampą savo vidaus tinkle ir pagalbiniams įrenginiams, naudojant prijungimo taškais nustatytą tinklo jungtį.

2. Atitinkamas sistemos operatorius ĮĮL išduoda tada, kai baigiami parengiamieji darbai, įskaitant atitinkamo sistemos operatoriaus ir nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininko susitarimą dėl prijungimo taškuose taikomų apsaugos ir reguliavimo nuostačių.

62 straipsnis

Nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių LNL

1. LNL nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkui suteikia teisę ribotą laikotarpį naudoti nuolatinės srovės linija jungiamą elektros jėgainių parko modulį ir gaminti elektros energiją naudojant elektros tinklo jungtį.

2. Atitinkamas sistemos operatorius LNL išduoda tada, kai baigiamas duomenų ir tyrimų peržiūros procesas.

3. Duomenų ir tyrimų peržiūros tikslais nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas atitinkamam sistemos operatoriui pastarojo prašymu pateikia:

a) detalizuotą atitikties deklaraciją;

b) išsamius nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio techninius duomenis, kurie yra svarbūs prijungimui prie tinklo nustatytuose prijungimo taškuose, kaip nurodo atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO;

c) nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio įrangos sertifikatus, kai jais remiamasi kaip atitikties įrodymu;

d) imitacinius modelius, kaip nustatyta 54 straipsnyje ir kaip reikalauja atitinkamas sistemos operatorius, derindamas su atitinkamu PSO;

e) tyrimų, kuriais įrodomos numatomos nuostoviosios būsenos ir dinaminės veikimo charakteristikos, ataskaitas, kaip reikalaujama III antraštinėje dalyje;

f) išsamią informaciją apie ketinamus atlikti atitikties bandymus pagal 73 straipsnį.

4. Išskyrus atvejus, kai taikoma 5 dalis, ilgiausias laikotarpis, kurį nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas gali išlaikyti LNL statusą, yra ne ilgesnis kaip dvidešimt keturi mėnesiai. Atitinkamas sistemos operatorius gali nustatyti trumpesnį LNL galiojimo laikotarpį. LNL galiojimo laikotarpis pagal galiojančią nacionalinę reguliavimo sistemą pranešamas reguliavimo institucijai. LNL pratęsiamas tik tuo atveju, jei nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas įrodo padaręs didelę pažangą siekdamas visiškos atitikties. Pratęsiant LNL aiškiai įvardijami visi dar neišspręsti klausimai.

5. Pagal VII antraštinėje dalyje aprašytą procedūrą pateikus prašymą atitinkamam sistemos operatoriui dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo, laikotarpis, kurį nuolatinės srovės linija prijungto elektros jėgainių parko modulio savininkas gali išlaikyti LNL statusą, gali būti pratęstas ilgiau nei 24 mėnesiams.

63 straipsnis

Nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių GNL

1. GNL nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkui suteikia teisę naudoti nuolatinės srovės linija prijungtą elektros jėgainių parko modulį naudojant prijungimo taškais nustatytą tinklo jungtį.

2. Atitinkamas sistemos operatorius GNL išduoda tada, kai pašalinami visi suteikiant LNL statusą nustatyti nesuderinamumai ir užbaigiamas duomenų ir tyrimų peržiūros procesas, kaip reikalaujama šiame reglamente.

3. Duomenų ir tyrimų peržiūros tikslais nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas atitinkamam sistemos operatoriui pastarojo prašymu pateikia:

a) detalizuotą atitikties deklaraciją ir

b) naujausius atitinkamus techninius duomenis, imitacinius modelius ir tyrimų ataskaitas, kaip nurodyta 62 straipsnio 3 dalyje, įskaitant faktines per bandymus išmatuotas vertes.

4. Jei, išduodant GNL, nustatomas nesuderinamumas, pagal VII antraštinėje dalyje aprašytą leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo procedūrą pateikus prašymą atitinkamam sistemos operatoriui, gali būti taikoma leidžianti nukrypti nuostata. Atitinkamas sistemos operatorius išduoda GNL, jei nuolatinės srovės linija jungiamas elektros jėgainių parko modulis atitinka leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sąlygas. Atitinkamas sistemos operatorius turi teisę atsisakyti leisti naudoti nuolatinės srovės linija jungiamą elektros jėgainių parko modulį, kurio savininko prašymas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą buvo atmestas, kol nuolatinės srovės linija jungiamo elektros jėgainių parko modulio savininkas išspręs nesuderinamumo klausimus ir atitinkamas sistemos operatorius pripažins, kad nuolatinės srovės linija jungiamas elektros jėgainių parko modulis atitinka reikalavimus.

64 straipsnis

Nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių riboto naudojimo leidimas

1. Nuolatinės srovės linija prijungtų elektros jėgainių parko modulių savininkai, kuriems buvo suteiktas GNL, atitinkamą sistemos operatorių nedelsdami informuoja apie šias aplinkybes:

a) atlie