3.

Pridedamas toks tekstas: „4 lentelė ELEKTROS KABELIŲ DEGUMO KLASĖS Klasė Bandymo metodas (-ai) Klasifikavimo kriterijai Papildomas klasifikavimas Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 scen. 2 (5) ir FS ≤ 1,75 m; ir THR1 200s ≤ 10 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 20 kW; ir FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Dūmų susidarymas (2) (6), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 scen. 1 (5) ir FS ≤ 1,5 m; ir THR1 200s ≤ 15 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 30 kW; ir FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Dūmų susidarymas (2) (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 scen. 1 (5) ir FS ≤ 2,0 m; ir THR1 200s ≤ 30 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 60 kW; ir FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Dūmų susidarymas (2) (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 scen. 1 (5) ir THR1 200s ≤ 70 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 400 kW; ir FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Dūmų susidarymas (2) (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Reakcija nenustatyta ELEKTROS KABELIŲ MONTAVIMO IR TVIRTINIMO SĄLYGOS BEI BANDYMŲ PARAMETRŲ APIBRĖŽTYS (KAIP NURODYTA 4 LENTELĖS 5 PASTABOJE) 1. Montavimo ir tvirtinimo sąlygos 1.1. B1ca, B2ca, Cca ir Dca klasėms tinkamo bandymo pavyzdžio montavimas Kabeliai montuojami priekinėje standartinių kopėčių dalyje (EN 50266-1). Naudojami 3,5 m ilgio kabeliai. Apatinės elektros kabelių dalys turi būti 20 cm žemiau nei apatinis degiklio kraštas. Kabeliai turi būti išdėstyti kopėčių viduryje (kopėčių plotyje). Kiekvienas bandinys ar ryšulys metaline viela (plieno arba vario) atskirai tvirtinami prie kiekvieno kopėčių laiptelio. Elektros kabeliams iki 50 mm (imtinai) skersmens reikėtų naudoti 0,5–1,0 mm (imtinai) skersmens vielą. Didesnio kaip 50 mm skersmens kabeliams reikėtų naudoti 1,0–1,5 mm skersmens vielą. Montuojant bandinius, pirmoji dalis turėtų būti tvirtinama maždaug kopėčių viduryje, o kitos bandomosios dalys – bet kurioje pusėje taip, kad visas bandomųjų dalių rinkinys maždaug būtų ties kopėčių viduriu. Tarpų nustatymas ir surišimas į ryšulį paaiškintas toliau. Kas 25 cm turi būti nubrėžiama horizontali linija, kad liepsnos plitimą būtų galima matuoti kaip laiko funkciją. Pirmoji linija (t. y. nulinė linija turi būti tokiame pat aukštyje, kaip ir degiklis). Kabeliai montuojami kaip nurodyta, tai priklauso nuo taikomos klasifikacijos. 1.1.1. B2ca, Cca klasės ir Dca klasė Pasirinkta montavimo tvarka priklauso nuo elektros kabelio skersmens pagal 4.1. lentelę. 4.1. lentelė MONTAVIMAS, KAIP KABELIO SKERSMENS FUNKCIJA Kabelio skersmuo Montavimas 20 mm arba didesnis 20 mm dydžio tarpai tarp kabelių. 5–20 mm Vieno kabelio skersmens dydžio tarpas tarp kabelių. 5 mm arba mažesnis Kabeliai surišami į 10 mm skersmens ryšulius. Ryšuliai neturi būti susisukę. Tarpas tarp ryšulių – 10 mm. Slenkstinės vertės nustatomos suapvalinant skersmenį milimetrų tikslumu, išskyrus kabelius, kurių skersmuo mažesnis nei 5 mm; jų skersmuo neapvalinamas. Pateikta formulė naudojama siekiant nustatyti per bandymą naudojamų kabelių skaičių. 1.1.1.1. Kabeliams, kurių skersmuo 20 mm arba didesnis Kabelių skaičius, N, išreiškiamas: … 1 lygtis, čia: dc yra kabelio skersmuo (milimetrais ir suapvalintas milimetrų tikslumu), sveikoji funkcija = sveikoji rezultato dalis (t. y. iki mažesnio skaičiaus suapvalinta vertė). 1.1.1.2. Kabeliams, kurių skersmuo didesnis nei 5 mm, bet mažesnis nei 20 mm Kabelių skaičius, N, išreiškiamas: … 2 lygtis, čia: dc yra kabelio skersmuo (milimetrais ir suapvalintas), sveikoji funkcija = sveikoji rezultato dalis (t. y. iki mažesnio skaičiaus suapvalinta vertė). 1.1.1.3. Kabeliams arba laidams, kurių skersmuo 5 mm arba mažesnis 10 mm dydžio ryšulių skaičius, Nbu, išreiškiamas: … 3 lygtis. Vadinasi, montuojama 15 ryšulių, tarp kurių paliekami 10 mm dydžio tarpai. Kabelių skaičius kiekviename ryšulyje (n): … 4 lygtis, čia: dc yra kabelio skersmuo (milimetrais ir nesuapvalintas ). Kabelių ilgių (CL) skaičius, taikomas laidams arba kabeliams, kurių skersmuo mažesnis nei 5 mm: CL = n × 15 … 5 lygtis. 1.1.1.4. Bendras kabelių ilgis per bandymą Bendras ilgis L (m) per bandymą: L = n × 15 × 3,5 d c ≤ 5 mm arba L = N × 3,5 d c > 5 mm … 6 lygtis. 1.1.2. B1ca klasė Galinėje kabelių lovio dalyje turi būti pritaisyta nedegi kalcio silikato plokštė, kurios tankis 870 ± 50 kg/m3, o storis 11 ± 2 mm. Ši plokštė gali būti montuojama dviem dalimis. Visais kitais požiūriais kabelių montavimas B2ca, Cca ir Dca klasėms yra toks pat. 2. Bandymo parametrų apibrėžtys 4.2. lentelė FIPEC20 1 IR 2 SCENARIJŲ BANDYMO PARAMETRŲ APIBRĖŽTYS Visi apskaičiuojami parametrai įvertinami per 20 minučių nuo bandymo pradžios (degiklio uždegimas).

Parametras Paaiškinimas Bandymo pradžia Degiklio uždegimas. Bandymo pabaiga 20 minučių po degiklio uždegimo (parametrams apskaičiuoti skirto laikotarpio pabaiga). HRRsm30, kW Šilumos išskyrimo greitis, kurio vidurkis apskaičiuotas taikant 30 s slankųjį vidurkį. SPRsm60, m2/s Dūmų susidarymo greitis, kurio vidurkis apskaičiuotas taikant 60 s slankųjį vidurkį. Didžiausias HRR, kW HRRsm30 maksimumas nuo bandymo pradžios iki pabaigos, išskyrus degimo šaltinio poveikį. Didžiausias SPR, m2/s SPRsm60 maksimumas nuo bandymo pradžios iki pabaigos. THR1 200, MJ Bendras šilumos išskyrimas (HRRsm30) nuo bandymo pradžios iki pabaigos, išskyrus degimo šaltinio poveikį. TSP1 200, m2 Bendras dūmų susidarymas (HRRsm60) nuo bandymo pradžios iki pabaigos. FIGRA, W/s Ugnies augimo greičio indeksas, apibrėžiamas kaip didžiausia HRRsm30, išskyrus degimo šaltinio poveikį, ir laiko dalmens vertė. Slenkstinės vertės HRRsm30 = 3 kW ir THR = 0,4 MJ. SMOGRA, cm2/s2 Dūmų augimo greičio indeksas, apibrėžiamas kaip didžiausia koeficiento tarp SPRsm60 ir laiko dalmens vertė, padauginta iš 10 000. Slenkstinė vertė SPRsm60 0,1 m2/s ir TSP = 6 m2. PCS Suminis šilumingumas. FS Liepsnos paplitimas (pažeistas ilgis). H Liepsnos paplitimas. FIPEC Elektros kabelių degumas.“