a)

1 punktas iš dalies keičiamas taip: i) I.1 lentelės pavadinimas pakeičiamas taip: „Trifazių skystyje panardintų vidutinės galios transformatorių su viena Um ≤ 24 kV apvija ir kita Um ≤ 3,6 kV apvija didžiausi apkrovos nuostoliai ir tuščiosios veikos nuostoliai (W).“; ii) I.2 lentelės pavadinimas pakeičiamas taip: „Trifazių sausųjų vidutinės galios transformatorių su viena Um ≤ 24 kV apvija ir kita Um ≤ 3,6 kV apvija didžiausi apkrovos nuostoliai ir tuščiosios veikos nuostoliai (W).“; iii) po pirmos pastraipos pridedamos šios pastraipos: „Jeigu dėl atskiro esamo vidutinės galios transformatoriaus pakeitimo susidaro neproporcingų su jo įrengimu susijusių sąnaudų, pakaitinis transformatorius nuo 2 pakopos reikalavimų taikymo pradžios datos (2021 m. liepos 1 d.) išimties tvarka privalo atitikti tik 1 pakopos reikalavimus dėl konkrečios vardinės galios. Šiuo atžvilgiu įrengimo sąnaudos yra neproporcingos, jei sąnaudos, susijusios su transformatoriaus pastotės apsauginio gaubto pakeitimu ir (arba) papildomo grindų ploto įsigijimu arba nuoma, yra didesnės nei 2 pakopos reikalavimus atitinkančio pakaitinio transformatoriaus jo įprastą tikėtiną eksploatavimo trukmę susidariusių papildomų išvengtų elektros energijos sąnaudų (išskyrus tarifus, mokesčius ir rinkliavas) grynoji dabartinė vertė. Grynoji dabartinė vertė apskaičiuojama remiantis kapitalizuotų nuostolių vertėmis, taikant plačiai pripažintas socialinio diskonto normas (*1). Šiuo atveju gamintojas, importuotojas ar įgaliotasis atstovas pakaitinio transformatoriaus techniniuose dokumentuose nurodo šią informaciją: — pakaitinio transformatoriaus užsakovo adresą ir kontaktinius duomenis; — stotį, kurioje turi būti įrengtas pakaitinis transformatorius. Turi būti aiškiai nurodyta arba konkreti vieta, arba konkretaus tipo įrenginys (pvz., stoties arba kabinos modelis); — neproporcingų nuostolių, susijusių su įrenginio, kuris atitinka 1 pakopos, o ne 2 pakopos, reikalavimus, įrengimu techninį ir (arba) ekonominį pagrindimą. Jei transformatorius (-iai) buvo užsakytas (-i) konkurso būdu, turi būti nurodyta visa reikalinga informacija apie pasiūlymų analizę ir sprendimą dėl sutarties sudarymo. Minėtais atvejais gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas apie tai praneša kompetentingoms nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms. ( *1 ) Europos Komisijos geresnio reglamentavimo priemonių rinkinyje siūloma taikyti 4 % dydžio socialinio diskonto normą https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf“; " iv) iv)I.3 lentelė pakeičiama I.3a ir I.3b lentelėmis: „I.3a lentelė Konkrečių vidutinės galios transformatorių apvijų įtampos deriniams (vardinė galia ≤ 3150 kVA) taikytini korekciniai koeficientai apkrovos ir tuščiosios veikos nuostoliams, nurodytiems I.1, I.2 ir I.6 lentelėse Konkretus vienos apvijos įtampų derinys Apkrovos nuostoliai (Pk) Tuščiosios veikos nuostoliai (Po) Tiek skystyje panardintų (I.1 lentelė), tiek sausųjų transformatorių (I.2 lentelė) atveju Be korekcijos Be korekcijos Aukščiausioji prie pirminės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um = 24 kV Aukščiausioji prie antrinės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um = 3,6 kV Skystyje panardintų transformatorių atveju (I.1 lentelė) 10 % 15 % Aukščiausioji prie pirminės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um = 36 kV Aukščiausioji prie antrinės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um ≤ 3,6 kV Aukščiausioji prie pirminės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um = 36 kV Aukščiausioji prie antrinės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um > 3,6 kV 10 % 15 % Sausųjų transformatorių atveju (I.2 lentelė) 10 % 15 % Aukščiausioji prie pirminės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um = 36 kV Aukščiausioji prie antrinės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um ≤ 3,6 kV Aukščiausioji prie pirminės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um = 36 kV Aukščiausioji prie antrinės apvijos jungiamos įrangos įtampa Um > 3,6 kV 15 % 20 %

I.3b lentelė. Vidutinės galios transformatoriams, kurių vienos arba abiejų apvijų dvejopa įtampa skiriasi daugiau kaip 10 %, o vardinė galia ≤ 3150 kVA, taikytini korekciniai koeficientai apkrovos ir tuščiosios veikos nuostoliams, nurodytiems I.1, I.2 ir I.6 lentelėse. Dvejopos įtampos tipas Korekciniams koeficientams taikyti naudojama atskaitos įtampa Apkrovos nuostoliai (Pk) (*2) Tuščiosios veikos nuostoliai (Po) (*2) Dvejopa įtampa vienoje apvijoje, kai išėjimo galia žemesnės įtampos žemosios įtampos apvijoje yra sumažinta IR žemosios įtampos apvijos žemesniosios įtampos didžiausia turimoji galia, neviršijanti 0,85 jos vardinės galios, priskirtos aukštesniąja įtampa veikiančiai žemosios įtampos apvijai. Nuostoliai apskaičiuojami remiantis aukštesniąja žemosios įtampos apvijos įtampa. Be korekcijos Be korekcijos Dvejopa įtampa vienoje apvijoje, kai išėjimo galia žemesnės įtampos aukštosios įtampos apvijoje yra sumažinta IR žemosios įtampos apvijos aukštesniosios įtampos didžiausia turimoji galia, neviršijanti 0,85 jos vardinės galios, priskirtos aukštesniąja įtampa veikiančiai aukštosios įtampos apvijai. Nuostoliai apskaičiuojami remiantis aukštesniąja aukštosios įtampos apvijos įtampa. Be korekcijos Be korekcijos Dvejopa įtampa vienoje apvijoje IR abiejose apvijose prieinama visa vardinė galia, t. y. prieinama visa nominalioji galia, nepaisant įtampos derinių. Nuostoliai apskaičiuojami remiantis aukštesniąja dvejopos įtampos apvijos įtampa. 10 % 15 % Dvejopa įtampa abiejose apvijose IR visuose apvijų deriniuose prieinama vardinė galia, t. y. vienos apvijos abiejų tipų įtampa yra visiškai vardinė kartu su kitos apvijos vieno tipo įtampa. Nuostoliai apskaičiuojami remiantis aukštesniąja abiejų dvejopos įtampos apvijų įtampa. 20 % 20 %