5.

Specialiosios sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo sąlygos a) Visų vietinių patalpų šildytuvų, išskyrus komercinius vietinius patalpų šildytuvus, sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas apibrėžiamas taip: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Komercinių vietinių patalpų šildytuvų sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas apibrėžiamas taip: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) Čia: — ηS,on – sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena (%), apskaičiuotas pagal 5 punkto b papunktį, — F(1) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į elektrinių kaupiamųjų vietinių patalpų šildytuvų patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl šilumos kaupimo ir šiluminės galios pasirinkčių ir komercinių vietinių patalpų šildytuvų patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimą dėl šiluminės galios pasirinkčių, — F(2) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertės yra tarpusavy nesuderinamos ir jų negalima sudėti, — F(3) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertes galima sudėti, — F(4) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimą dėl suvartojamos pagalbinės elektros energijos kiekio, — F(5) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimą dėl nuolat įjungto degiklio suvartojamos energijos kiekio. b) Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena apskaičiuojamas taip: Visų vietinių patalpų šildytuvų, išskyrus elektrinius ir komercinius vietinius patalpų šildytuvus: ηS,on = ηth,nom Čia: — ηth,nom – naudingasis efektyvumas esant vardinei šiluminei galiai pagal NCV. Elektrinių vietinių patalpų šildytuvų: Čia: — CC – elektros energijos perskaičiavimo į pirminę energiją koeficientas, — elektrinių vietinių patalpų šildytuvų ηth,on yra 100 %. Komercinių vietinių patalpų šildytuvų: ηS,on = ηS,th · ηS,RF Čia: — ηS,th – svertinis šiluminis efektyvumas (%), — ηS,RF – šilumos atidavimo efektyvumas (%). Šviečiančiųjų vietinių patalpų šildytuvų ηS,th yra 85,6 %; Vamzdinių vietinių patalpų šildytuvų atveju: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv Čia: — ηth,nom – naudingasis efektyvumas (%) esant vardinei šiluminei galiai pagal GCV, — ηth,min – naudingasis efektyvumas (%) esant mažiausiai šiluminei galiai pagal GCV, — Fenv – šilumos generatoriaus apvalkalo nuostoliai (%). Jei gamintojas arba tiekėjas nurodo, kad vamzdinio vietinio patalpų šildytuvo šilumos generatorius turi būti įtaisytas šildyti numatytoje vidaus patalpoje, apvalkalo nuostoliai yra 0 (lygūs nuliui). Jei gamintojas arba tiekėjas nurodo, kad vamzdinio vietinio patalpų šildytuvo šilumos generatorius turi būti įtaisytas už šildomos patalpos ribų, apvalkalo nuostoliai priklauso nuo šilumos generatoriaus apvalkalo šiluminio pralaidumo, kaip nurodyta 4 lentelėje.



4 lentelė Šilumos generatoriaus apvalkalo nuostoliai Apvalkalo šiluminis pralaidumas (U) U ≤ 0,5 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % U > 2,0 6,0 % Komercinių vietinių patalpų šildytuvų šilumos atidavimo efektyvumas apskaičiuojamas taip: Čia: — RFS – komercinių vietinių patalpų šildytuvų spinduliavimo koeficientas (%). Visų komercinių vietinių patalpų šildytuvų, išskyrus vamzdinio šildytuvo sistemas: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin Čia: — RFnom – spinduliavimo koeficientas (%) esant vardinei šiluminei galiai, — RFmin – spinduliavimo koeficientas (%) esant mažiausiai šiluminei galiai. Vamzdinių šildytuvų sistemų: Čia: — RFnom,i – vamzdinio šildytuvo segmento spinduliavimo koeficientas (%) esant vardinei šiluminei galiai, — RFmin,i – vamzdinio šildytuvo segmento spinduliavimo koeficientas (%) esant mažiausiai šiluminei galiai, — Pheater,i – vamzdinio šildytuvo segmento šiluminė galia (kW) pagal GCV, — Psystem – visos vamzdinio šildytuvo sistemos šiluminė galia (kW) pagal GCV. Lygtis taikoma tik tais atvejais, kai vamzdinio šildytuvo sistemoje naudojamo vamzdinio šildytuvo segmento degiklio, vamzdžių ir atšvaitų struktūra yra identiška atitinkamai vienvamzdžio vietinio patalpų šildytuvo struktūrai ir vamzdinio šildytuvo segmento veikimo charakteristikų nuostačiai yra identiški vienvamzdžio vietinio patalpų šildytuvo veikimo charakteristikų nuostačiams. c) Pataisos koeficientas F(1), kuriuo atsižvelgiama į sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl tiekiamosios ir atiduodamosios šiluminės galios reguliavimo ir priklausomai nuo to, ar elektrinių kaupiamųjų vietinių patalpų šildytuvų šiluma atiduodama natūraliai ar naudojant ventiliatorių, ir komercinių vietinių patalpų šildytuvų sezoninį patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimą, susijusį su gaminio šiluminės galios reguliavimo geba. Elektrinių kaupiamųjų vietinių patalpų šildytuvų šiluminės galios pataisos koeficientas F(1) apskaičiuojamas taip: Jei gaminyje yra viena iš 5 lentelėje nurodytų (tarpusavyje nesuderinamų) pasirinkčių, pataisos koeficientas F(1) padidinamas atitinkama tos pasirinkties verte.



5 lentelė Elektriniams kaupiamiesiems vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas F(1) Jei gaminyje yra (galima tik viena pasirinktis) F(1) padidinamas Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su integruotu termostatu 0,0 % Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu 2,0 % Elektroninis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu arba energijos tiekėjo reguliuojamas valdiklis 3,5 % Jei elektrinio kaupiamojo vietinio patalpų šildytuvo šiluma atiduodama naudojant ventiliatorių, prie F(1) pridedama 1,5 %. Komercinių vietinių patalpų šildytuvų šiluminės galios pataisos koeficientas apskaičiuojamas taip:



6 lentelė Komerciniams vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas F(1) Jei gaminio šiluminės galios reguliavimas yra: F(1) apskaičiuojamas taip: Vieno lygio F(1) = 5 % Dviejų lygių Moduliacinis Mažiausia dviejų šiluminės galios lygių komerciniams vietiniams patalpų šildytuvams taikomo pataisos koeficiento F(1) vertė yra 2,5 %, o moduliaciniams komerciniams vietiniams patalpų šildytuvams – 5 %. Vietiniams patalpų šildytuvams, išskyrus elektrinius kaupiamuosius šildytuvus arba komercinius vietinius patalpų šildytuvus, taikomas pataisos koeficientas F(1) yra 0 (lygus nuliui). d) F(2) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertės yra tarpusavy nesuderinamos arba jų negalima sudėti, apskaičiuojamas taip: Visiems vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas F(2) yra lygus vienam iš 7 lentelėje nurodytų koeficientų, priklausomai nuo reguliavimo charakteristikos. Gali būti pasirinkta tik viena vertė.



7 lentelė Pataisos koeficientas F(2) Jei gaminyje yra (galima tik viena pasirinktis) F(2) Elektriniai vietiniai patalpų šildytuvai Vietiniai patalpų šildytuvai, kuriuose naudojamas dujinis arba skystasis kuras Nešiojamieji Stacionarieji Kaupiamieji Grindiniai Spinduliuojamieji Vieno šiluminės galios lygio be patalpos temperatūros reguliavimo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be temperatūros reguliavimo 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija ir paros laikmačiu 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija ir savaitės laikmačiu 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % Pataisos koeficientas F(2) netaikomas komerciniams vietiniams patalpų šildytuvams. e) F(3) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertes galima sudėti, apskaičiuojamas taip: Visiems vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas F(3) yra lygus 8 lentelėje nurodytų verčių sumai, priklausomai nuo reguliavimo charakteristikos (-ų).



8 lentelė Pataisos koeficientas F(3) Jei gaminyje yra (galimos kelios pasirinktys) F(3) Elektriniai vietiniai patalpų šildytuvai Vietiniai patalpų šildytuvai, kuriuose naudojamas dujinis arba skystasis kuras Nešiojamieji Stacionarieji Kaupiamieji Grindiniai Spinduliuojamieji Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Su nuotolinio valdymo pasirinktimi 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Ribojamo veikimo laiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % f) Pagalbinės elektros energijos naudojimo pataisos koeficientas F(4) apskaičiuojamas taip: Nustatant šį pataisos koeficientą atsižvelgiama į pagalbinės elektros energijos sunaudojimą aktyviąja ir pristabdytąja veiksenomis. Elektriniams vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas apskaičiuojamas taip: Pagalbinės elektros energijos naudojimo pataisos koeficientas F(4) apskaičiuojamas taip: Čia: — elsb – vartojamoji elektrinė galia budėjimo veiksena (kW), — Pnom – gaminio vardinė šiluminė galia (kW), — α – koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į tai, ar gaminys atitinka Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 ( 2 ), — Jei gaminys atitinka Reglamente (EB) Nr. 1275/2008 nustatytas ribines vertes, α yra 0 (lygus nuliui), — Jei gaminys neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1275/2008 nustatytų ribinių verčių, α yra 1,3. Vietiniams patalpų šildytuvams, kuriuose naudojamas dujinis arba skystasis kuras, taikomas suvartojamos pagalbinės elektros energijos kiekio pataisos koeficientas apskaičiuojamas taip: Čia: — elmax – vartojamoji elektrinė galia (kW) esant vardinei šiluminei galiai, — elmin – vartojamoji elektrinė galia (kW) esant mažiausiai šiluminei galiai. Jei gaminys neužtikrina mažiausios šiluminės galios, naudojama vartojamosios elektrinės galios esant vardinei šiluminei galiai vertė, — elsb – budėjimo veiksena veikiančio gaminio vartojamoji elektrinė galia (kW), — Pnom – gaminio vardinė šiluminė galia (kW). Komerciniams vietiniams patalpų šildytuvams taikomas suvartojamos pagalbinės elektros energijos kiekio pataisos koeficientas apskaičiuojamas taip: g) Pataisos koeficientas F(5), susijęs su nuolat įjungto degiklio suvartojamos energijos kiekiu, apskaičiuojamas taip: Nustatant šį pataisos koeficientą atsižvelgiama į nuolat įjungto degiklio galios poreikį. Vietiniams patalpų šildytuvams, kuriuose naudojamas dujinis arba skystasis kuras, jis apskaičiuojamas taip: Čia: — Ppilot – įjungto degiklio vartojamoji galia (kW), — Pnom – gaminio vardinė šiluminė galia (kW). Komerciniams vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas apskaičiuojamas taip: Jei gaminys neturi nuolat įjungto degiklio, Ppilot yra 0 (lygus nuliui). Čia: — Ppilot – įjungto degiklio vartojamoji galia (kW), — Pnom – gaminio vardinė šiluminė galia (kW).