5.

Specialiosios sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo nustatymo sąlygos a) Kietojo kuro vietinių patalpų šildytuvų sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas apibrėžiamas taip: ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Čia: — ηS,on – sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena (%), apskaičiuotas pagal 5 punkto b papunktį, — F(2) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertės yra tarpusavyje nesuderinamos ir jų negalima sudėti, — F(3) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertes galima sudėti, — F(4) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimą dėl pagalbinės elektros energijos suvartojimo, — F(5) – pataisos koeficientas (%), kuriuo atsižvelgiama į sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimą dėl nuolat įjungto degiklio energijos suvartojimo. b) Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena apskaičiuojamas taip: ηS,on = ηth,nom Čia: — ηth,nom – naudingasis efektyvumas esant vardinei šiluminei galiai, pagal NCV. c) F(2) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertės yra tarpusavyje nesuderinamos arba jų negalima sudėti, apskaičiuojamas taip: kietojo kuro vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas F(2) yra lygus vienam iš 2 lentelėje nurodytų koeficientų, priklausomai nuo reguliavimo charakteristikos. Gali būti pasirinkta tik viena vertė.



2 lentelė Pataisos koeficientas F(2) Jei gaminys yra (galima tik viena pasirinktis) F(2) vieno šiluminės galios lygio, be patalpos temperatūros reguliavimo 0,0 % dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių, be temperatūros reguliavimo 1,0 % su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija 2,0 % Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija 4,0 % su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija ir paros laikmačiu 6,0 % su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija ir savaitės laikmačiu 7,0 % Kietojo kuro vietiniams patalpų šildytuvams, kurie neatitinka II priedo 2 punkte nustatytų išmetamų teršalų kiekio reikalavimų, kai temperatūros reguliatoriumi nustatyta mažiausioji šiluminė galia, taikomas F(2) yra lygus nuliui. Šio nuostačio šiluminė galia negali būti didesnė nei 50 % vardinės šiluminės galios. d) F(3) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į patikslinto sezoninio patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumo padidėjimą dėl patalpos šildymo reguliavimo funkcijų, kurių poveikio vertes galima sudėti, apskaičiuojamas taip: kietojo kuro vietiniams patalpų šildytuvams taikomas pataisos koeficientas F(3) yra lygus 3 lentelėje nurodytų verčių sumai, priklausomai nuo to, kuri (-os) reguliavimo charakteristika (-os) taikoma (-os).



3 lentelė Pataisos koeficientas F(3) Jei gaminyje yra (galimos kelios pasirinktys) F(3) patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažinimo funkcija 1,0 % patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažinimo funkcija 1,0 % nuotolinio valdymo pasirinktis 1,0 % Kietojo kuro vietiniams patalpų šildytuvams, kurie neatitinka II priedo 2 punkte nustatytų išmetamų teršalų kiekio reikalavimų, kai temperatūros reguliatoriumi nustatyta mažiausioji šiluminė galia, taikomas F(3) yra lygus nuliui. Šio nuostačio šiluminė galia negali būti didesnė nei 50 % vardinės šiluminės galios. e) Pagalbinės elektros energijos naudojimo pataisos koeficientas F(4) apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau. Nustatant šį pataisos koeficientą atsižvelgiama į pagalbinės elektros energijos naudojimą aktyviąja ir budėjimo veiksenomis. Čia: — elmax – vartojamoji elektrinė galia (kW) esant vardinei šiluminei galiai, — elmin – vartojamoji elektrinė galia (kW) esant mažiausiajai šiluminei galiai. Jei gaminys neturi mažiausiosios šiluminės galios režimo, taikoma vartojamosios elektrinės galios esant vardinei šiluminei galiai vertė, — elsb – budėjimo veiksena veikiančio gaminio vartojamoji elektrinė galia (kW), — Pnom – gaminio vardinė šiluminė galia (kW). f) Pataisos koeficientas F(5), susijęs su nuolat įjungto degiklio energijos suvartojimu, apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau. Nustatant šį pataisos koeficientą atsižvelgiama į nuolat įjungto degiklio galios poreikį. Čia: — Ppilot – degiklio vartojamoji galia (kW), — Pnom – gaminio vardinė šiluminė galia (kW).