Parametri misurati/calcolati Organismo Riferimento/Titolo Note

Efficienza termica del recupero di calore ηt_nrvu CEN EN 13053 EN 308 La norma EN 13053 (sezione 6.5 e allegato A) fa riferimento alla norma EN 308 per quanto riguarda lo scenario e la procedura di prova. La sola eccezione è il posizionamento dei sensori di temperatura nell’unità. L’allegato A3 della norma EN 13053 descrive le modalità di posizionamento dei sensori di temperatura all’interno dell’unità e fra i ventilatori e l’HRS. La norma EN 308 originariamente era applicata solo al componente HRS, ma può essere e di solito è applicata anche alle prove dell’unità completa. La norma EN 13779 (sezione 6.6) fa riferimento alla norma EN 13053 per quanto riguarda la descrizione e alla classificazione dell’HRS, nonché alla norma EN 308 per quanto concerne lo scenario di prova e la procedura. La norma ISO 16494 descrive la procedura di prova relativa a un’UTA dotata di HRS, con vincoli specifici relativi alla pressione statica in ingresso e in uscita e alle impostazioni dei ventilatori. Lo scenario di prova è uguale a quello previsto dalle norme EN 13141-7 e EN 308. La norma fa riferimento alle norme EN ISO 5801, ISO 3966 e EN ISO 5167-1 per quanto riguarda le metodologie di misurazione del flusso d’aria. Il regolamento (UE) n. 1253/2014 prevede che la differenza termica interno/esterno sia di 20 K. Per questo motivo possono essere utilizzate solo le norme EN 308/EN 13053. Misura da effettuarsi senza considerare l’apporto del ventilatore e preferibilmente all’interno dell’unità. Se possibile, il posizionamento dei sensori di temperatura deve essere conforme alla norma EN 13053. Se non è possibile posizionare i sensori all’interno dell’unità e fra il ventilatore e l’HRS, due sono le procedure di prova a disposizione: 1. con i ventilatori funzionanti, tenendo conto dell’apporto di calore proveniente dal ventilatore/motore nel calcolo dei rapporti; 2. con i ventilatori non funzionanti. Il flusso utilizzato per la misurazione e la prova è la portata nominale dell’UVNR che attraversa gli scambiatori di calore (senza ricircolo o dispositivo di bypass, di norma in condizioni di funzionamento invernale). I punti di misurazione della temperatura devono essere schermati dalle radiazioni. Secondo la specifica della norma EN 308 alla sezione 6.4 «… La deviazione massima consentita in un piano di misurazione è pari a 0,05 (t22-t21)». Non è possibile ottenere tali valori quando si effettua la misura all’interno dell’unità e pertanto detta prescrizione non deve essere seguita.

Portata nominale della UVNR in m3/s qnom CEN Preferibilmente: EN 13053 EN ISO 5801 In alternativa: EN 13141-4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 11 Può essere misurata secondo le norme EN 13053 e EN ISO 5801. La norma EN 13053 fa riferimento alle norme EN ISO 5801, EN ISO 5167-1 o ISO 3966 (relativa ai fluidi). Può essere misurata anche secondo la norma EN 13141-4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 11 in base al tipo di unità e secondo la norma EN ISO 5801. La norma EN 13141 fa riferimento principalmente alla ventilazione residenziale, ma è più dettagliata e può essere utilizzata per quegli ambiti in cui le procedure della norma EN 13053 non sono ancora specificate. Il valore di qnom considerato per calcolare l’efficienza del ventilatore (ηfan) per le UVB si riferisce al lato del flusso dell’aria (lato SUP e lato EHA) e non alla somma del flusso d’aria di immissione e di estrazione diviso due. La qnom dichiarata a titolo informativo è data dalla somma del flusso d’aria di immissione e di estrazione diviso due.

Pressione esterna nominale Δps, est. in Pa CEN Preferibilmente: EN 13053 EN ISO 5801 In alternativa: EN 13141-4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 11 Può essere misurata secondo le norme EN 13053 e EN ISO 5801. La norma EN 13053 fa riferimento alla norma EN ISO 5801 (5.2.3.1.1). Può essere misurata anche secondo la norma EN 13141-4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 11 in base al tipo di unità e secondo la norma EN ISO 5801. La norma EN 13141 fa riferimento principalmente alla ventilazione residenziale, ma è più dettagliata e può essere utilizzata per quegli ambiti in cui le procedure della norma EN 13053 non sono ancora specificate. In generale, per le UVB la prova è descritta nella norma EN 13141-7 (6.2.2) (e le altre norme della serie 13141 in base al tipo di unità). La prova deve essere effettuata in tutte e quattro le canalizzazioni. La norma EN 13141-7 fa riferimento alla norma EN 13141-4 (5.2.2), che definisce l’installazione delle canalizzazioni. La pressione esterna deve essere impostata sulla base delle condizioni di pressione di progettazione. Si raccomanda di tener conto della pressione interna e del fatto che nella sezione di immissione dell’aria, subito a valle dell’HRS, la pressione è più elevata rispetto a quella presente nella sezione di estrazione dell’aria, poco a valle dell’HRS, per evitare trafilamenti. Per le unità da canale, occorre misurare la pressione quando le canalizzazioni sono collegate, in modo da garantire pressione e valori di flusso regolari agli utilizzatori. La pressione esterna nominale è la differenza di pressione statica fra l’aria in ingresso e l’aria in uscita. In caso di UVB, si fa riferimento a entrambi i flussi d’aria. La pressione misurata nella canalizzazione (canalizzazioni di misurazione) e la deviazione ammessa devono essere progettate e sottoposte a prova, conformemente alla norma EN ISO 5801, per quanto applicabile. Si raccomanda che il fabbricante descriva la distribuzione della pressione applicata a ciascun lato dell’unità, in quanto le prestazioni dell’unità possono variare a seconda della distribuzione della pressione. Per ulteriori dettagli, cfr. il punto 3 del presente documento e il documento del DTI «Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint» (Metodo transitorio per la determinazione della potenza di ventilazione interna specifica delle unità di ventilazione, SFPint).

Potenza elettrica assorbita nominale (P) e potenza assorbita effettiva (W) CEN EN 13053 EN ISO 5801 Il consumo di energia elettrica può essere misurato in base a diverse norme armonizzate (motori) e alle norme EN ISO 5801 e EN 13053, a seconda dell’incertezza di misura. La norma EN 13053 prevede che siano misurate la potenza elettrica, il voltaggio e la corrente, ma non fa riferimento a norme né descrive alcuna metodologia (tabella 2). Contiene un riferimento generale alla modalità di prova della norma EN ISO 5801 (5.2.2). La misurazione può essere effettuata anche secondo le norme EN 13141-4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 11, in base al tipo di unità, e secondo la norma EN ISO 5801. Le norme della serie EN 13141 si riferiscono principalmente alla ventilazione residenziale ma sono più dettagliate riguardo ad alcuni tipi di prodotto e possono essere utilizzate per gli ambiti in cui le procedure della norma EN 13053 non sono ancora specificate. In questo caso, utilizzare la metodologia della serie EN 13141 e il principio di misurazione indicato nelle norme EN 13053/EN ISO 5801. In generale, utilizzare il principio di misurazione indicato dalla norma EN ISO 5801. La potenza elettrica assorbita nominale (P) deve essere espressa in kW e l’SFPint in W/m3/s.

SFPint in W/(m3/s) DTI (Istituto tecnologico danese) Metodologia transitoria per la determinazione della potenza interna specifica del ventilatore delle unità di ventilazione, SFPint Cfr. la descrizione nel documento DTI. Il valore dichiarato dell’SFPint per le UVNR unidirezionali che non sono destinate all’uso con filtro dovrà essere «non applicabile».

«Pressione statica (psf)» «Pressione totale (pf)» «Pressione di ristagno» CEN EN ISO 5801/Nessuna norma pertinente è appropriata Si può usare la norma EN ISO 5801 per le misurazioni esterne. Per misurazioni interne, nessuna norma pertinente è appropriata. Cfr. la descrizione nel documento del DTI «Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint» (Metodo transitorio per la determinazione della potenza di ventilazione interna specifica delle unità di ventilazione, SFPint) per la misurazione e il calcolo.

Velocità frontale in m/s alla portata di progettazione CEN EN 13053 e EN ISO 5801 La velocità frontale è descritta dalla norma EN 13053. Tuttavia essa non descrive la metodologia di misurazione e i parametri di misura in base alla superficie. La portata può essere misurata conformemente alla norma EN ISO 5801. Utilizzare le norme EN 13053 e EN ISO 5801 per misurare la portata e la velocità. La superficie per il calcolo della velocità è misurata con una percentuale di incertezza di + 3 %. La superficie è la superficie libera dell’unità in corrispondenza della sezione del filtro o della sezione del ventilatore. Il valore dichiarato è quello maggiore fra SUP o EHA.

Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps, int) in Pa nonché caduta di pressione interna dei componenti aggiuntivi estranei alla ventilazione (Δps, add) DTI (Istituto tecnologico danese) Metodologia transitoria per la determinazione della potenza interna specifica del ventilatore delle unità di ventilazione, SFPint Non esiste una norma armonizzata pertinente. — La norma EN 13053 (6.1) fa riferimento alla norma EN 13779 — La norma EN 13779 (A.10.5) fa riferimento alla norma EN 13053 — EN 1216 (7.2.3) La caduta di pressione dell’aria nelle serpentine è misurata con il tubo di Pitot Cfr. la descrizione nel documento DTI per la misurazione e il calcolo. Per l’UVNR le perdite in entrata e in uscita devono essere incluse nella «caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps, int)». Se un’unità di trattamento dell’aria da canale ha aperture a tutta larghezza (la sezione trasversale interna dei sistemi di canalizzazione è identica alla sezione trasversale dell’UVNR), non si riscontrano ulteriori perdite di pressione in corrispondenza delle aperture di ingresso e di uscita.

Efficienza del ventilatore (ηfan) CEN Esterno — EN ISO 5801 (per UVU senza filtro/componenti aggiuntivi) Interno — nessuna norma pertinente è appropriata Per le UVU senza filtro utilizzare la norma EN ISO 5801 e fare riferimento all’efficienza del ventilatore esterno, misurata alla portata nominale e alla pressione nominale esterna. Si fa osservare che il punto operativo non è per definizione il punto di massima efficienza del ventilatore, ma corrisponde alle condizioni nominali dell’unità di ventilazione, come indicato nell’allegato 1, parte 2, punto 2. L’efficienza del ventilatore è l’efficienza statica esterna dello stesso. Per tutti gli altri prodotti non esistono norme armonizzate pertinenti, in quanto l’efficienza deve essere misurata all’interno dell’unità di ventilazione per il calcolo dell’SFPint, anche se la misurazione dell’efficienza del ventilatore è descritta nelle norme di seguito: — ISO 13348:2007 — EN ISO 12759:2015 — EN ed EN ISO 5801 — Reg. (UE) n. 327/2011 della Commissione. La questione principale è come misurare l’aumento di pressione sul ventilatore. Il consumo di energia elettrica può essere misurato in base alle norme armonizzate pertinenti. L’efficienza del ventilatore ηfan è l’«efficienza statica comprensiva dell’efficienza dell’azionamento» determinata alla portata d’aria nominale e alla caduta di pressione esterna nominale da misurarsi nella sezione del ventilatore, in %, conformemente alla norma EN ISO 12759, ma solo con il ventilatore collocato nella relativa cassa, cioè tenendo conto degli effetti del sistema. Si tratta dell’efficienza statica comprensiva dell’efficienza del motore e dell’azionamento di ciascun ventilatore dell’unità di ventilazione (configurazione di riferimento) determinata alla portata d’aria nominale e alla caduta di pressione esterna nominale (e alla caduta di pressione interna e supplementare). Si tratta del rapporto fra la portata d’aria nominale moltiplicata per l’aumento di pressione statica del ventilatore (uguale alla somma delle cadute di pressione di tutti i componenti della ventilazione, puliti e asciutti, e la pressione esterna nominale) e l’energia elettrica dell’azionamento del ventilatore. Il collocamento del ventilatore nella cassa influirà sull’aumento di pressione del ventilatore e sul consumo di energia, rispetto a una prestazione ideale, al di fuori dell’unità. L’efficienza del ventilatore deve essere misurata/calcolata nell’UVB e con la perdita di pressione esterna (e interna e supplementare) alla portata d’aria nominale (indicata dal fabbricante) secondo la definizione dell’SFP, anche se il calcolo dell’SFPint considera unicamente la caduta di pressione interna. Per le UVB l’efficienza è calcolata e riassunta per entrambi i flussi d’aria, ossia per il flusso d’aria d’immissione (SUP) e il flusso d’aria d’estrazione (ETA) per determinare l’SFPint. Per le UVU il calcolo è fatto per un flusso d’aria. Per ulteriori dettagli, cfr. il documento del DTI «Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint» (Metodo transitorio per la determinazione della potenza di ventilazione interna specifica delle unità di ventilazione, SFPint).

Percentuale massima dichiarata di trafilamento esterno (%) della cassa delle unità di ventilazione; e percentuale massima dichiarata di trafilamento interno (%) delle unità di ventilazione bidirezionali o flusso residuo CEN EN 308-4 (UVB): EN 1886 e EN 308 (UVU) ISO 16494 Alla voce UVR cfr. la descrizione relativa alle percentuali di trafilamento interno ed esterno e al flusso residuo. Per il calcolo del trafilamento e del flusso residuo (nella norma descritto come la portata massica nominale dell’aria dichiarata dal fabbricante) si considerano la portata di riferimento per le UVR e la portata nominale per le UVNR, secondo le definizioni del regolamento (UE) n. 1253/2014.

Livello di potenza sonora della cassa (LWA) (nel caso di UVNR specificatamente per uso interno) CEN EN ISO 9614-2 o EN ISO 3744 o EN ISO 3746 o EN ISO 3743-1 o EN ISO 3741 o ISO 13347 o EN ISO 9614-1 o EN ISO 3745 o EN ISO 3743-2 o Può essere misurato conformemente alle norme EN ISO 9614-2 (scansione dei livelli di intensità sonora), EN ISO 3744 o EN ISO 3746 (pressione sonora in campo libero). Per contenere il costo delle prove, si preferisce spesso utilizzare il metodo di misurazione per scansione dei livelli di intensità sonora. In alternativa la norma EN ISO 3743-1 o EN ISO 374: potenza sonora in camera di riverbero. Il livello di potenza sonora della cassa è definito in base alla portata di riferimento. Per le UVNR si considera la portata nominale. In ragione delle diverse metodologie indicate nelle varie norme, non è sempre possibile assicurare la riproducibilità dei risultati tra una metodologia e un’altra.