ii)

se la capacità dichiarata di un’unità è superiore al carico di refrigerazione richiesto, l’unità deve eseguire il ciclo acceso/spento. Ciò può verificarsi con unità di capacità fissa o variabile. In questi casi, occorre applicare il coefficiente di degradazione (Cc) per calcolare il valore EERPL corrispondente. Tale calcolo è illustrato di seguito: (1) per le unità a capacità fissa Per ottenere un valore medio nel tempo della temperatura di uscita, le temperature di ingresso e uscita per il test di capacità sono determinate con l’equazione seguente: toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test — tinlet,capacity test) * CR dove: — tinlet,capacity test = temperatura di ingresso dell’acqua dell’evaporatore [per le condizioni B, C o D, come da regolamento (UE) 2016/2281, allegato III, tabelle 22 e 23], — t utlet,capacity test = temperatura di uscita dell’acqua dell’evaporatore [per le condizioni B, C o D, come da regolamento (UE) 2016/2281, allegato III, tabelle 22 e 23], — toutlet,average = temperatura media di uscita dell’acqua dell’evaporatore in un ciclo di accensione/spegnimento [ad esempio, + 7 °C come da regolamento (UE) 2016/2281, allegato III, tabelle 22 e 23], — CR = indice di capacità, calcolato come quoziente tra il carico di refrigerazione (PR) e la capacità di refrigerazione (Pd) alle stesse condizioni di funzionamento: Per la determinazione del valore toutlet,average è richiesta una procedura iterativa a tutte le condizioni (B, C, D) alle quali la capacità di refrigerazione del chiller (fase di controllo) è più alta del carico di refrigerazione richiesto. — Eseguire la prova alla temperatura toutlet di cui alla tabella 22 o 23 del regolamento (UE) 2016/2281 con il flusso d’acqua determinato per le prove alle condizioni A per i chiller con un flusso d’acqua fisso, o con una differenza di temperatura fissa per i chiller a flusso d’acqua variabile, — calcolare il CR, — applicare il calcolo per la temperatura toutlet,average per calcolare il valore corretto di toutlet,capacity test, con cui eseguire la prova per ottenere il valore toutlet_average pari alla temperatura di uscita di cui all’allegato III, tabelle 22 o 23, del regolamento (UE) 2016/2281, — effettuare nuovamente la prova con il valore toutlet corretto e lo stesso flusso d’acqua, — ricalcolare il CR, — ripetere le operazioni precedenti finché non si registra più alcuna variazione di CR e toutlet,capacity test. Successivamente, per ciascuna condizione a carico parziale B, C, D il valore EERPL è calcolato nel modo seguente: Testo di immagine dove: — EERDC è il valore EER corrispondente alla capacità dichiarata (DC) dell’unità alle stesse condizioni di temperatura delle condizioni di carico parziale B, C, D, — Cc è il coefficiente di degradazione per i chiller per le condizioni di carico parziale B, C, D, — CR è l’indice di capacità per le condizioni di carico parziale B, C, D. Per i chiller, la degradazione causata dall’effetto di equalizzazione della temperatura che si verifica al riavvio dell’unità può essere considerata trascurabile. L’unico effetto che influisce sul valore EER nelle prove dei cicli è la potenza assorbita rimanente quando il compressore è spento. La potenza elettrica assorbita mentre il compressore è spento è misurata a compressore spento da almeno 10 minuti. Il coefficiente di degradazione Cc è determinato per ciascun coefficiente di carico parziale nel modo seguente: Se Cc non è determinato mediante prove, il coefficiente di degradazione predefinito è 0,9. (2) Per le unità a capacità variabile Determinare la capacità dichiarata e il valore EERPL alla fase più vicina o all’incremento del controllo della capacità dell’unità per raggiungere il carico di refrigerazione richiesto. Se questa fase non consente di raggiungere il carico di refrigerazione richiesto con una tolleranza di ± 10 % (vale a dire, tra 9,9 kW e 8,1 kW per un carico di refrigerazione richiesto di 9 kW), determinare la capacità e il valore EERPL alle temperature di carico parziale definite per le fasi a ciascun estremo del carico di refrigerazione richiesto. La capacità di carico parziale e il valore EERPL ai carichi di refrigerazione richiesti sono successivamente determinati per interpolazione lineare tra i risultati ottenuti da queste due fasi. Se la fase di controllo più piccola dell’unità è superiore al carico di refrigerazione richiesto, il valore EERPL al coefficiente di carico parziale richiesto è calcolato applicando l’equazione adottata per le unità a capacità fissa.