Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
"BDECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 2000
che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione
all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione
[notificata con il numero C(2000) 133]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2000/147/CE)
(GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14)
Rettificata da:
"C1 Rettifica, GU L 212 del 23.8.2000, pag. 11 (2000/147/CE)
"C2 Rettifica, GU L 85 del 24.3.2001, pag. 43 (2000/147/CE)2000D0147 — IT — 23.02.2000 — 000.002 — 1
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 2000
che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda
la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti
da costruzione
[notificata con il numero C(2000) 133]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2000/147/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzio-
ne (
1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare gli articoli
3, 6 e 20,
considerando quanto segue:
(1) Secondo l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE
per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di
costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale,
ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di
classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati
pubblicati nella «Comunicazione della Commissione concernente
i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (3)».
(2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica
l’esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale che
possono dipendere dal tipo, uso e ubicazione delle opere di
costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di
impianti di emergenza.
(3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di
misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale
«sicurezza in caso di incendio». Tali misure contribuiscono a
definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere
sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri.
(4) Il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di
queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la
limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del
fumo all’interno del locale d’origine (o in un dato punto), grazie
alla riduzione del contributo dei prodotti da costruzione al pieno
sviluppo di un incendio.
(5) La definizione delle classi del requisito essenziale dipende in
parte dall’entità di tale riduzione.
(6) L ’entità della riduzione può essere espressa solo in funzione dei
diversi livelli di reazione all’azione dell’incendio dei prodotti
nelle loro condizioni di applicazione finale.
(7) Il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 precisa che per
poter valutare la reazione all’azione dell’incendio dei prodotti sarà
elaborata una soluzione armonizzata basata su prove su scala reale
o su piccola scala correlate agli scenari reali d’incendio.
(8) La soluzione armonizzata rientra in un sistema di classi che non è
incluso nel documento interpretativo.!B
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.
(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.
(3) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.2000D0147 — IT — 23.02.2000 — 000.002 — 2
(9) Il sistema di classi selezionato a tale fine fa riferimento a una serie
di metodi di prova già noti agli organismi europei di normaliz-
zazione.
(10) Nella decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre
1994, che attua l’articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui
prodotti da costruzione (1), che ha definito il sistema di classi, non
sono state indicate le soglie delle classi B, C e D perché a
quell’epoca la prova dell’incendio di singoli oggetti («Single
Burning Item» — SBI) non era stata sufficientemente sviluppata.
(11) I dati necessari sono ora disponibili e la decisione 94/611/CE deve
essere sostituita da una nuova decisione che includa le soglie delle
classi e alcuni adeguamenti al progresso tecnico. Una procedura di
classificazione che preveda prove alternative dovrà essere definita
organicamente in una prossima norma europea sulla base di un
accordo tra la Commissione e gli Stati membri, consultando il
CEN/Cenelec e l’EOTA.
(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al
parere del comitato permanente per la costruzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è
tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del
fumo all’interno del locale d’origine (oppure in un’area definita), il
prodotto va classificato in base alle sue reazioni all’azione dell’incendio,
a norma del sistema di classificazione di cui alle tabelle 1 e 2
dell’allegato.
2. I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di
applicazione finale.
Se la classificazione basata sulle prove normalizzate e sui criteri elencati
alle tabelle 1 e 2 dell’allegato si rivela inadeguata, si possono definire
uno o più scenari di riferimento (prove in scala rappresentative che
riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una procedura di
classificazione che preveda prove alternative.
Articolo 2
La decisione 94/611/CE è abrogata.
I riferimenti fatti alla decisione abrogata s’intendono fatti alla presente
decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.!B
(1) GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25.2000D0147 — IT — 23.02.2000 — 000.002 — 3
ALLEGATO
Simboli (1)
∆T Aumento di temperatura
∆m Perdita di massa
tf Durata dell’incendio
PCS Potenziale calorifico lordoFIGRA Tasso di incremento dell’incendioTHR
600s Rilascio totale di calore
LFS Propagazione laterale del fuoco
SMOGRA Tasso di incremento del fumoTSP
600s Produzione totale di fumo
Fs Propagazione del fuoco
Definizioni
«Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze
uniformemente distribuite, ad esempio metallo, pietra, legno, calcestruzzo, lanadi roccia con leganti uniformemente distribuiti, polimeri.
«Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che
presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi.
«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti
omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non
sostanziali.
«Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo
nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa perunità di area 51,0 kg/m
2o spessore 51,0 mm è considerato un componente
sostanziale.
«Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte
significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità
di area 51,0 kg/m2e spessore 51,0 mm è considerato un componente non
sostanziale.
Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti (ovvero non separati da alcun
componente sostanziale) sono considerati come un componente non sostanziale e,pertanto, devono soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sono
componenti non sostanziali.
Tra i componenti non sostanziali si distingue tra componenti non sostanziali
interni e componenti non sostanziali esterni, definiti come segue:
«Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è
rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.
«Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è
rivestito su un lato da un componente sostanziale.!
B
(1) Le caratteristiche sono definite con riferimento al metodo di prova adeguato.!C1
!B2000D0147 — IT — 23.02.2000 — 000.002 — 4
Tabella 1
CLASSI DI REAZIONE ALL ’AZIONE DELL ’INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE
DEI PA VIMENTI (*)
Classe Metodo(i) di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva
A1 EN ISO 1182 (1);
e∆T430 °C; e
∆m450 % e
tf= 0 (cioé incendio non persistente)—
EN ISO 1716 PCS 42,0 MJ.kg-1(1); e
PCS42,0 MJkg-1(2)((2a));e
PCS41,4 MJ.m-2(3); e
PCS42,0 MJ.kg-1(4)—
A2 EN ISO 1182 (1);
o∆T450 °C; e
∆m450 %; e
tf420s—
EN ISO 1716;
ePCS43,0 MJ.kg-1(1); e
PCS44,0 MJ.m-2(2)
PCS44,0 MJ.m-2(3)
PCS43,0 MJ.kg-1(4)—
EN 13823 (SBI) FIGRA 4120 W .s-1;e
LFS5margine del campione; e
THR 600s47,5 MJProduzione di fumo (5); e
Gocce/particelle ardenti (6)
B EN 13823 (SBI);
eFIGRA 4120 W .s-1;e
LFS5margine del campione; e
THR 600s47,5 MJProduzione di fumo (5); e
Gocce/particelle ardenti (6)
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30sFs4150 mm entro 60s
C EN 13823 (SBI);
eFIGRA 4250 W .s-1;e
LFS5margine del campiopne; e
THR 600s415 MJProduzione di fumo (5); e
Gocce/particelle ardenti (6)
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30sFs4150 mm entro 60s
D EN 13823 (SBI);
eFIGRA 4750 W .s-1Produzione di fumo (5); e
Gocce/particelle ardenti (6)
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30sFs4150 mm entro 60s
E EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15sFs4150 mm entro 20s Gocce/particelle ardenti (7)
F Reazione non determinata
(*) Il trattamento di alcuni gruppi di prodotti (ad esempio, tubi, condotte, cavi) è in corso di revisione e potrebbe richiedere una modifica
della presente decisione.
(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.
(2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.
(2a) Alternativamente, qualsiasi componente esterno non sostanziale avente un PCS 42,0 MJ.m-2, purché il prodotto soddisfi i seguenti
criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA 420 W .s-1; e LFS 5margine del campione; e THR 600S44,0 MJ; e s1; e d0.
(4) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.
(5) Per il prodotto nel suo insieme.
(6) s1 = SMOGRA 430m2.s-2e TSP 600S450m2; s2 = SMOGRA 4180m2.s-2e TSP 600S4200m2; s3 = non s1 o s2.
(7) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a
10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in
d2.
(8) Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato superamento della prova = combustione
della carta (classificato in d2).
(9) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un
oggetto).!B2000D0147 — IT — 23.02.2000 — 000.002 — 5
Tabella 2
CLASSI DI REAZIONE ALL ’AZIONE DELL ’INCENDIO PER I PA VIMENTI
Classe Metodo(i) di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva
A1FL EN ISO 1182 (1);
e∆T430 °C; e
∆m450 %; e
tf= 0 (cioè incendio non continuo)—
EN ISO 1716 PCS 42,0 MJ.kg-1(1); e
PCS42,0 MJ.kg-1(2)
PCS41,4 MJ.m-2(3)
PCS42,0 MJ.kg-1(4)—
A2FL EN ISO 1182 (1);
o∆T450 °C; e
∆m450 %; e
tf420s—
EN ISO 1716; e
ePCS43,0 MJ.kg-1(1); e
PCS44,0 MJ.m-2(2)
PCS44,0 MJ.m-2(3)
PCS43,0 MJ.kg-1(4)—
EN ISO 9239-1 (5) Flusso critico (6)58,0 kW .m-2Produzione di fumo (7)
BFL EN ISO 9239-1 (5)
eFlusso
critico (6)58,0 kW .m-2Fs4150 mm
entro 20 secondiProduzione di fumo (7)
EN ISO 11925-2 (8)
Esposizione = 15sFs4150 mm entro 20s
CFL EN ISO 9239-1 (5)
eFlusso critico (6)54,5 kW .m-2 Produzione di fumo (7)
EN ISO 11925-2 (8)
Esposizione = 15 sFs4150 mm entro 20 secondi
DFL EN ISO 9239-1 (5)
eFlusso critico (6)53.0 kW .m-2; Produzione di fumo (7)
EN ISO 11925-2 (8)
Esposizione = 15 sFs4150 mm entro 20 secondi
EFL EN ISO 11925-2 (8)
Esposizione = 15 sFs4150 mm entro 20 secondi
FFL Reazioni non determinate
(1) Per prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.
(2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei.
(3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.
(4) Per il prodotto nel suo insieme.
(5) Durata della prova = 30 minuti.
(6) Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30
minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).
(7) s1 = Fumo 4750 %.min; s2 = non s1.
(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un
oggetto).!B2000D0147 — IT — 23.02.2000 — 000.002 — 6