HR Službeni list Europske unije C 206/1

Vrste plina i odgovarajući dobavni tlak u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ

(Ova se objava temelji na podacima koje je Komisija primila od država članica)

(2018/C 206/01)

BELGIJA

Belgija Vrsta plina Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina L Skupina H Skupina B Skupina P najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 32,54 36,70 32,81 43,69 — — — — Wobbeov indeks [MJ/m3] 41,65 44,49 46,61 53,91 87,50 (1) 77,26 (2) Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Udio N2 + CO2 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Udio CO (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Udio nezasićenog HC (3) (3) (3) (3) 0 25 0 25 Udio vodika (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu — — — — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 18 25 30 15 20 25 20 28–30 35 25 42,5 (4) 37 50 (4) 45 57,5 (4) Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

BUGARSKA

Bugarska Vrsta plina Druga vrsta (5) Treća vrsta (8) Skupina plina Skupina H Skupina B/P najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 36 45,7 94 — Wobbeov indeks [MJ/m3] 45,7 54,7 79,94 86,84 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: najmanje najviše najmanje najviše Udio C1 do C5 (zbroj) 92 100 — 100 Udio N2 + CO2 0 3 (6) (6) Udio CO (6) (6) (6) (6) Udio nezasićenog HC (6) (6) (6) (6) Udio vodika (6) (6) (6) (6) Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu (6) (6) Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 17 20 25 30 30 (9)/50 2 000 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] 22 — 130 2 000 — 16 000 Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] 1 3 (7) (10) (10) (10) Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

ČEŠKA

Češka Vrsta plina Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina H Skupina B/P najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 33,8 42,5 101,8 134 Wobbeov indeks [MJ/m3] 45,7 52,2 82,6 94,7 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) 92–99,5 100 Udio N2 + CO2 0,5–8 0 Udio CO 0 0 Udio nezasićenog HC 0 0–65 Udio vodika 0 0 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu — — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 17 20 25 25 30 35 Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

DANSKA

Danska Vrsta plina Prva vrsta Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina a (11) Skupina H Skupina B/P najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] (12) (12) (17) (17) (12) (12) Wobbeov indeks [MJ/m3] 22,37 24,84 48,12 (18) 52,90 (18) 72,90 (20) 87,31 (20) Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) (13) (13) (13) (13) (13) (13) Udio N2 + CO2 (13) (13) (13) (13) (13) (13) Udio CO (13) (13) (13) (13) (13) (13) Udio nezasićenog HC (13) (13) (13) (13) (13) (13) Udio vodika (13) (13) (13) (13) (13) (13) Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu (14) 0 H2S i COS (15): 5 mg/m3; merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 0 H2S i COS (15): 5 mg/m3; merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 — — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 6 8 15 17 20 25 25 30 35 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] (16) (16) (16) (19) (19) (19) (13) 30 (13) Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] (13) (13) 2 (13) (13) 2 (13) (13) 2 Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1,013 bar

NJEMAČKA

Njemačka Vrsta plina Druga Treća Skupina plina Skupina H Skupina L Skupina P Skupina B najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 34,5 44,7 28,7 38,6 101,2 (24) 133,8 (24) Wobbeov indeks [MJ/m3] 46,50 (21) 53,60 37,60 (22) 44,40 72,90 (25) 87,30 (25) 81,80 87,30 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5, (zbroj) — 100 — 100 — 100 — 100 Udio N2 + CO2 2,5 4 — — — Udio CO — — — — Udio nezasićenih ugljikovodika — — 10 % 10 % Udio vodika 0 0,2 – 10 0 0,2 – 10 0 0,2 (26) 0 0,2 (26) Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu — H2S i COS: 5 mg/m3 — H2S i COS: 5 mg/m3 — H2S: tehnički ga nema / S iz COS: 5 mg/kg — H2S: tehnički ga nema / S iz COS: 5 mg/kg Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 18 20 25 18 20 25 42,5 50 57,5 42,5 50 57,5 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] 20 23 25,3 20 23 25,3 42,5 50 57,5 42,5 50 57,5 Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] 3 (23) 3 (23) 5 (23) 5 (23) Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost: Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela[°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

ŠPANJOLSKA

Španjolska Vrsta plina Druga Treća Skupina plina Skupina H Skupina P Skupina B najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 31,86 45,28 95,65 101,68 119,78 126,1 Wobbeov indeks [MJ/m3] 45,66 54,76 76,61 78,94 85,23 87,43 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: (27) (36) Udio C1 do C5 i tragovi C6+ u % (zbroj) (28) 100 (29) — — — — Udio C2 u % — — 0 2,5 0 2 Udio C3 u % — — 80 100 0 20 Udio C4 u % — — 0 20 80 100 Udio C5 u % — — 0 1,5 0 1,5 Udio N2 + CO2 u % 0 2,5 (30) — — — — Udio CO u % 0 (31) 0 (32) 0 (31) 2 (32) — — — — Udio nezasićenog HC u % (33) 0 (37) 0 ppm (38) 35 (37) 1 000 ppm (38) 0 (37) 0 ppm (38) 20 (37) 1 000 ppm (38) Udio vodika u % 0 (31) 0 (32) 0 (31) 5 (32) — — — — Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu: (34) (39) Dobavni tlak: najmanji (35) nominalni (35) najviši (35) najmanji (35) nominalni (35) najviši (35) najmanji (35) nominalni (35) najviši (35) Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 17 20 25 20 (40) 42,5 (41) 25 (42) 20/25/42,5 (43) (28–30) 37 (40) 50 (41) 37 (42) 29/37/50 (43) 45 (40) 57,5 (41) 45 (42) 35/45/57,5 (43) 20 (40) 20 (44) 20/25/42,5 (43) (28–30) 37 (40) 29 (44) 29/37/50 (43) 45 (40) 35 (44) 35/45/57,5 (43) Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost sljedeći su: Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1,01325 bar

FRANCUSKA

Francuska [tablica I.] Vrsta plina Prva vrsta Druga vrsta Skupina plina Skupina C Skupina H Skupina L najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 24,27 (45) 25,93 (45) 37,16 44,45 32,99 36,47 Wobbeov indeks [MJ/m3] 26,5 (45) 23,9 (45) 46,55 53,58 40,99 44,57 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) (46) ~21 (46) (46) Udio N2 + CO2 (46) 0 CO2 < 3,5 CO2 < 2,5 (47) CO2 < 11,7 CO2 < 2,5 (47) Udio CO (46) 0 < 2 < 2 Udio nezasićenog HC (46) 0 (46) (46) Udio vodika (46) 0 < 6 < 6 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu (46) (46) Hg < 1 g/m3 Cl < 1 mg/m3 F < 10 mg/m3 Hg < 1 g/m3 Cl < 1 mg/m3 F < 10 mg/m3 Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 6 8 15 6 8 15 17 20 25 20 25 30 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] — — — — — — — — — — — — Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] — — — — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar





Francuska [tablica II.] Vrsta plina Treća vrsta Skupina plina Skupina P Skupina B Skupina B/P najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 97 104 124 134 97 134 Wobbeov indeks [MJ/m3] 79 82 89 93 75,46 85,22 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) 99 100 99 100 99 100 Udio N2 + CO2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Udio CO < 0,5 < 0,5 < 0,5 Udio nezasićenog HC 0,05 50 0,05 50 0,05 50 Udio vodika < 0,5 < 0,5 < 0,5 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu 0 0 0 Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 25 42,5 (48) 100 (48) 37 50 (48) 148 (48) 45 57,5 (48) 180 (48) 20 60 (48) 28–30 112 (48) 35 140 (48) 25 28–30 35 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] — — — — — — — — — Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] — — — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

HRVATSKA

Hrvatska Vrsta plina Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina H Skupina B/P Skupina P najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 37 45,9 97,99 123,8 97,99 123,8 Wobbeov indeks [MJ/m3] 45,9 56,92 72,5 91,58 72,5 91,58 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) 85 98 95 99 95 99 Udio N2 + CO2 0 7 0 9,8 — Udio CO — — — — Udio nezasićenog HC 0 — — — Udio vodika 0 0 0 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu H2S + COS [mg/m3] 0 5 0 13,9 — S [mg/m3] 0 30 0 38 — *Toksini RHS [mg/m3] — 6 (49) — — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] 22 22 50 22 30 37 22 37 50 Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] 5 0 8 — 0 — — 0 — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

CIPAR

Cipar Vrsta plina Treća vrsta Skupina plina najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] (50) (50) Wobbeov indeks [MJ/m3] 85,9 (51) 80,2 (52) 85,9 (51) 80,2 (52) Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja (53): C1 — C2 1,0 1,0 C3 38,2 38,2 C4 60,1 60,1 C5 0,7 0,7 Udio N2 + CO2 (50) Udio CO (50) Udio nezasićenog HC 0,03 42,78 Udio vodika (50) Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu (50) Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata (54) [mbar] — — 50 (55) 100 (56) 100 (57) 300 (58) 50 (59) 100 (60) 50 (61) 300 (62) Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] (50) Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] (50) Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

LATVIJA

Latvija Vrsta plina Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina H Skupina B/P najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 31,82 34,87 101,27 110,02 Wobbeov indeks [MJ/m3] 47,02 51,98 76,7 83,3 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) 96,5 98,5 98,8 Udio N2 + CO2 ~1 0 1 Udio CO ~0,36 0 1 Udio nezasićenog HC 0,06 0,07 0 1 Udio vodika 0,06 0,07 0 1 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu — — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 17 20 25 20 30 45 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] 17 20 25 20 30 45 Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] 0 0,5 1 0 0,5 1 Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 20 °C (63) 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 20 °C (63) 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar 1 013,25 mbar

LITVA

Litva Vrsta plina Druga vrsta Skupina plina Skupina H najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 34,56 — Wobbeov indeks [MJ/m3] 47,016 51,984 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) 90 — Udio N2 + CO2 — 5,5 Udio CO (64) Udio nezasićenog HC — — Udio vodika — 2 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu zabranjeno Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 21 — 30 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] — Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 25 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 20 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

LUKSEMBURG

Luksemburg Vrsta plina Druga vrsta Skupina plina Skupina H najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 36,5 47,2 Wobbeov indeks [MJ/m3] 49,0 56,5 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) > 86 99 Udio N2 + CO2 — 4,5 Udio CO (65) Udio nezasićenog HC (65) Udio vodika (65) Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 17 (15) (66) 20 25 (67) Dobavni tlak u točki isporuke (68) [mbar] 19,7 20 24,3 Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] — — 1,6 Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

NIZOZEMSKA

Nizozemska (1) Vrsta plina prva druga treća Skupina plina najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] Wobbeov indeks (2) [MJ/m3] plinska mreža H: 44,59 plinska mreža G, uvjeti G: 41,23 plinska mreža G, uvjeti G+: 41,23 plinska mreža H: 52,84 plinska mreža G, uvjeti G: 42,13 plinska mreža G, uvjeti G+: 42,98 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) (3) Udio N2 + CO2 plinska mreža H: ≤ 3,2 mol % (podsustav Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (ostatak Nizozemske) plinska mreža G, uvjeti G i G+: ≤ 10,3 mol % (mreže RTL i RNB), ≤ 8 mol % (HTL u provincijama Sjeverna Holandija, Južna Holandija, Utrecht i Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL u ostatku Nizozemske) (4). Udio CO plinska mreža H: ≤ 1,5 mol % (sustav rafinerijskog plina); ≤ 2 900 mg/m3(n) (ostatak Nizozemske) plinska mreža G: uvjeti G i G+: ≤ 2 900 mg/m3(n); za uvjete E još nije utvrđena vrijednost. Udio nezasićenog HC Vidjeti Nalog o kvaliteti plina. Udio vodika plinska mreža H: ≤ 40 mol % (sustav rafinerijskog plina); ≤ 0,02 mol % ostatak Nizozemske) plinska mreža G: uvjeti G i G+: ≤ 0,02 mol % (u mrežama RTL i HTL); ≤ 0,5 mol % (u mreži RNB) za uvjete E: još nije utvrđena vrijednost. Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu Vidjeti Nalog o kvaliteti plina. Primjenjuje se i Uredba REACH. Dobavni tlak (5): Vrsta plina prva druga treća najmanje nominalna vrijednost najviše najmanje nominalna vrijednost najviše najmanje nominalna vrijednost najviše Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] plinska mreža H: nema posebnih očekivanja plinska mreža G: uvjeti G i G+: 20 mbar, uvjeti E: najmanje 17 mbar plinska mreža H: nema posebnih očekivanja plinska mreža G: uvjeti G i G+: nominalna vrijednost 25 mbar, (6) uvjeti E: nominalna vrijednost 20 mbar plinska mreža H: nema posebnih očekivanja plinska mreža G: uvjeti G i G+: najviše mbar: 30 mbar, uvjeti E: najviše 25 mbar propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25 propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30 propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 Referentna temperatura pri mjerenju udjela: [°C] 15 Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25

AUSTRIJA

Austrija Vrsta plina druga Raspon plina raspon H najmanje najviše GCV: gornja ogrjevna vrijednost [MJ/m3] 36,5 43,6 Wobbeov indeks [MJ/m3] 45,3 53,5 Sastav plina Udio C1 do C5 (ukupno) [mol %] 89 100 Udio N2 + CO2 [mol %] 0 7 Udio CO [mol %] 0 0 Udio nezasićenih ugljikovodika [mol %] 0 0 Udio vodika [mol %] 0 4 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu tehnički nema Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata u mbar: 18 20 25 Dobavni tlak u točki isporuke u mbar: u skladu s ugovorom između operatera plinske mreže i kupca Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika u mbar: — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost: Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

POLJSKA

Poljska Vrsta plina Druga vrsta Plinovi u kombinaciji s drugom vrstom Treća vrsta (69) Skupina plina Skupina H Skupina Lm Skupina Ln Skupina Ls Skupina Lw — najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] — — — — — — — — — — Wobbeov indeks [MJ/m3] (70) 45,0 56,9 23,0 27,0 27,0 32,5 32,5 37,5 37,5 45,0 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) — — — — — — — — — — — Udio N2 + CO2 — — — — — — — — — — — Udio CO — — — — — — — — — — — Udio nezasićenog HC — — — — — — — — — — — Udio vodika — — — — — — — — — — — Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu — — — — — — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 14 20 25 6 8 11 10,5 13 16 10,5 13 16 17,5 20 23 — Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] — — — — — — — — — — — — — — — — Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] — — — — — — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 25 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 0 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

PORTUGAL

Portugal Vrsta plina Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina H Skupina P Skupina B najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 35,88 (71) 48,25 (71) (73) (73) (73) (73) Wobbeov indeks [MJ/m3] 48,17 (71) 57,66 (71) 70,44 77,01 83,26 87,3 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) (73) (73) 90 (72) 15,1 (72) (72) 23 (72) Udio N2 + CO2 (73) (73) (73) (73) (73) (73) Udio CO (73) (73) (73) (73) (73) (73) Udio nezasićenog HC (73) (73) (73) (73) (73) (73) Udio vodika (73) (73) (73) (73) (73) (73) Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu (73) (73) (73) S (72): 50 mg/kg; NH3 (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 (73) S (72): 50 mg/kg; NH3 (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 20 37 (74) 30 (74) Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] 21 35,5 37 28,5 30 Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] 1,5 1,5 1,5 Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] — 25 °C (75) Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 0 °C (72) 0 °C (75) Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] Paps = 1,013 bar (72) Paps = 1,01325 bar (75)

FINSKA

Finska Vrsta plina Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina H Skupina B/P najmanje nominalna vrijednost najviše najmanje nominalna vrijednost najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 36,67 38,25 39,23 88,5 — 125,8 Wobbeov indeks [MJ/m3] 47,0 50,57 54,0 72,9 — 87,3 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) 95 99,19 100 99 — 100 Udio N2 + CO2 0 0,80 4,5 — — 0,04 Udio CO 0 0 0 — — 0,02 Udio nezasićenog HC 0 0 0 0 0 0,01 Udio vodika 0 0 0 — — — Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu 0 0 H2S: volumni udio 0,00025 (5 mg/m3) — — 1,3-butadien: 0,01 Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 17 20 25 25 30 35 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] — — — — — — Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] — — 3,5 (76) 10 % (77) — — — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

ŠVEDSKA

Švedska Vrsta plina Prva vrsta Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina H (78) najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] 20,9 23,0 36,47 46,69 36 39,6 95,75 (79) Wobbeov indeks [MJ/m3] 23,2 25,7 48,96 55,8 45,5 50,2 70,78 77,02 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) 52 57 88,92 99,48 96 98 — 99,9 Udio N2 + CO2 35 38 0,50 2,48 0 4 0 Udio CO 0 0 0 0 Udio nezasićenog HC 0 0 0 0 Udio vodika 0 0,5 0 0 1 0 Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu — — — — Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] 6 12 15 17 20 25 17 20 25 25 30 35 Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] 10 8 15 — — — 80 100 100 — — — Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] 2 — 2 — Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

UJEDINJENA KRALJEVINA

Ujedinjena Kraljevina Vrsta plina Druga vrsta Treća vrsta Skupina plina Skupina H Skupina P Skupina B najmanje najviše najmanje najviše najmanje najviše Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] (80) (80) 88,2 100,1 121,3 126,7 Wobbeov indeks [MJ/m3] 47,20 (81) 51,41 (81) 72,7 78,5 85,7 87,7 Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: Udio C1 do C5 (zbroj) (82) (82) 100 100 100 100 Udio N2 + CO2 — N2 (82) CO2: 2,5 mol % (83) nema nema Udio CO (82) (82) nema nema Udio nezasićenog HC (82) (82) 0 100 0 100 Udio vodika — 0,1 mol % nema nema Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu ograničenje H2S ≤ 5mg/m3 (84) (84) Dobavni tlak: najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši najmanji nominalni najviši Dobavni tlak na usisu aparata (85) [mbar] — — — 25 25 (86) 37 29 (86) 45 35 (86) 20 25 (86) 29 29 (86) 35 35 (86) Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] 18,5 — 22 32 (87) 27 (88) 30 (90) 30 (91) 37 (87) 37 (88) 37 (90) 30 (91) 45 (87) 45 (88) 45 (90) 35 (91) 22 (89) 30 (91) 29 (89) 30 (91) 35 (89) 35 (91) Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] — — 1 (92) — — 0,5 (93)2 (94) 5 (95) — — 0,5 (93) 2 (94) 5 (95) Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) Referentna temperatura izgaranja [°C] 15 °C Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] 15 °C Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] 1 013,25 mbar

(1) Komercijalni butan kako je opisan u Kraljevskoj uredbi od 20. prosinca 1999.;

(2) Komercijalni propan kako je opisan u Kraljevskoj uredbi od 20. prosinca 1999.;

(3) Nije uređeno;

(4) Samo za određene nekućanske aparate (za ugostiteljstvo itd.).

(5) Izvor: Bugarsko udruženje za prirodni plin;

(6) Podaci nisu dostupni;

(7) Pri dobavnom tlaku u točki isporuke od 130 mbar nije naveden gubitak tlaka. Potreban protok iznosi manje od 6 m/s;

(8) Izvor: Bugarsko udruženje za benzin i plin;

(9) Navedena vrijednost odgovara regulatorima tlaka koji se tradicionalno distribuiraju u Bugarskoj. Dopustiva je i nominalna vrijednost od 50 mbar;

(10) Ovisi o instalaciji. Pitanje nije relevantno.

(11) Gradski plin u Danskoj sastoji se od mješavine prirodnog plina i zraka;

(12) Dansko tijelo za sigurnosnu tehnologiju ne uređuje gornju ogrjevnu vrijednost;

(13) Nije uređeno;

(14) U navedene vrijednosti nije uključen sumpor iz odoranta;

(15) Mjeri se kao sumpor;

(16) Lokalni distributeri gradskog plina određuju dobavni tlak u točki isporuke;

(17) Dansko tijelo za sigurnosnu tehnologiju ne uređuje gornju ogrjevnu vrijednost, ali relativna gustoća prirodnog plina propisana je na razinu od 0,555 do 0,7;

(18) Neuobičajeni uvjeti opskrbe: pod uvjetom da je Dansko tijelo za sigurnosnu tehnologiju odobrilo poseban plan za nepredviđene okolnosti kojim se omogućuje opskrba u neuobičajenom rasponu opskrbe, Wobbeov indeks može iznositi od 47,44 do 48,12 MJ/m3;

(19) Lokalni distributeri prirodnog plina određuju dobavni tlak u točki isporuke;

(20) Plinovi treće vrste uvijek moraju biti u skladu s međunarodnom normom ISO 9162.

(21) Skupina H: Za odgovarajuće plinske uređaje (npr. uređaje kategorije I2E) može se, kako bi se izbjegle prepreke u opskrbi, tolerirati vremenski ograničeno prekoračenje Wobbeova indeksa do WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), pri čemu uređaji i dalje ostaju podešeni na WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22) Skupina L: Za odgovarajuće plinske uređaje (npr. uređaje kategorije I2ELL) može se za korištenje vrlo inertnih zemnih plinova tolerirati vremenski ograničeno prekoračenje Wobbeova indeksa do WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), pri čemu uređaji i dalje ostaju podešeni na WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/ m3 (15 °C ));

(23) Vrijedi samo za kućnu uporabu i slične uporabe, u proizvodnji i industriji moguća su odstupanja;

(24) Nominalna vrijednost;

(25) Samo iz fiksnog spremnika;

(26) Za vodik, dušik, kisik i metan.

(27) Na temelju detaljnog protokola normi za tehničko upravljanje plinskim sustavom PD-01 „Mjerenje, kvaliteta i odorizacija plina”;

(28) Neutvrđena najmanja vrijednost, koja omogućuje poštovanje najmanje gornje ogrjevne vrijednosti i najmanjeg Wobbeova indeksa;

(29) Ne smije premašivati vrijednost koja omogućuje poštovanje najviše gornje ogrjevne vrijednosti i najvišeg Wobbeova indeksa;

(30) Za CO2. Za mješavine, omogućuje poštovanje najmanje gornje ogrjevne vrijednosti i najmanjeg Wobbeova indeksa;

(31) U prirodnom plinu;

(32) U plinovima neuobičajenog podrijetla (tablica 4. norme PD-01);

(33) Nije utvrđeno. Omogućuje poštovanje najviše točke rosišta od +5 °C između 1 i 70 bar;

(34) Prirodni plin ne smije sadržavati toksične komponente;

(35) U aparatima namijenjenima upotrebi izvan kućanstva tlak se može razlikovati ovisno o načinu rada aparata (sve-ništa, sve-malo-ništa ili promjenjivo), u skladu s uputama iz proizvođačeva priručnika za upotrebu;

(36) Sastav plina zakonom je utvrđen u Kraljevskoj uredbi 61/2006 od 31. siječnja 2006. o utvrđivanju specifikacija za benzin, dizel i ukapljeni naftni plin te reguliranju upotrebe određenih biogoriva;

(37) Ukupni olefini;

(38) Diolefini + acetilen;

(39) Ukapljeni naftni plin ne smije sadržavati toksične komponente;

(40) Kategorija aparata 3+;

(41) Kategorija aparata 3P(50);

(42) Kategorija aparata 3P(37);

(43) Kategorija aparata 3R;

(44) Kategorija aparata 3B.

(45) Prosječna vrijednost;

(46) Nije dostupno;

(47) U slučaju spajanja na mrežu za transport;

(48) Samo za neke nekućanske aparate.

(49) Ovaj je podatak empirijski, granična vrijednost definirana je na temelju praktičnog iskustva. Norma o kvaliteti plinovitih goriva ne sadržava upućivanja na toksine RHS [mg/m3].

(50) Nije navedeno;

(51) Ukapljeni naftni plin s udjelom butana od 100 %;

(52) Ukapljeni naftni plin s udjelom propana od 60 % i udjelom butana od 40 %;

(53) Prosječni sadržaj ukapljenog naftnog plina po udjelu za 2017;

(54) Najviši dopušteni radni tlak u cijevima za ukapljeni naftni plin u zgradi, ovisno o njegovoj upotrebi, ne bi trebao premašiti predviđena ograničenja, osim ako je proizvođač izdao potvrdu za upotrebu višeg tlaka u plinskim uređajima i ako je inspektor Odjela za inspekcije rada obavio pregled;

(55) Uređaji na plin s tlakom na priključku od najviše 50 mbar;

(56) Kotlovnice za centralno grijanje;

(57) Kotlovnice u velikim zgradama, bolnicama, hotelima itd. za ukupnu opskrbu do 300 kg/h;

(58) Kotlovnice u velikim zgradama, bolnicama, hotelima itd. za ukupnu opskrbu veću od 300 kg/h;

(59) Komercijalne kuhinje;

(60) Drugi aparati za komercijalnu upotrebu;

(61) Akademski laboratoriji;

(62) Istraživački laboratoriji.

(63) Uobičajena vrijednost u skladu s uvjetima za suhi plin u Latviji: temperatura 20 °C, atmosferski tlak 1,01325 bar.

(64) Nije uređeno.

(65) Nije izmjereno;

(66) Za plamenike sa stlačenim zrakom;

(67) Moraju se poštovati najmanje i najviše vrijednosti koje je naveo proizvođač aparata (vrlo promjenjive vrijednosti);

(68) Tlak na izlazu mjerača: uzimajući u obzir toleranciju zbog reguliranja i pad tlaka u mjeraču.

(1) Za plinske aparate spojene na mrežu (prirodnog) plina (druga vrsta):

Članak 11. Zakona o plinu (Zakon o plinu odnosi se na javnu plinsku mrežu) glasi:

1. Plin koji ulazi u mrežu za transport plina ili koji upravitelji mreže dostavljaju na izlaznim točkama mora ispunjavati zahtjeve koji se utvrđuju ministarskim nalogom. Ti zahtjevi mogu biti različiti za ulazne i izlazne točke te ovisno o energetskom sadržaju, razini tlaka i regiji.

2. Zahtjevi navedeni u prethodnoj točki 1. u svakom se slučaju odnose na sigurnost, učinkovitost (uključujući u svakom slučaju što manje socijalne troškove), pouzdanost i održivost transporta i upotrebe plina.

Točka 2. posebno znači da se, neovisno o odredbama ministarskog naloga, sigurnost i učinkovitost moraju održavati pri opskrbi plinom ili pri uvođenju promjena u opskrbu. U tom su pogledu tehničke sposobnosti postojećih aparata i postojećih plinskih mreža od najveće važnosti.

Klasifikacija opskrbe plinom u mreži (prirodnog) plina:

Sa stajališta plinskih aparata u Nizozemskoj postoje tri glavne skupine javnih plinskih mreža: 1. plinska mreža H koja obuhvaća regionalne sustave, od kojih neki imaju vlastite specifikacije za uvjete opskrbe plinom. Oko 80 velikih kupaca spojeno je na mrežu H i na mrežu RNB (Regionale netbeheerders – regionalni upravitelji mreže) u okviru mreže H za velike kupce; 2. plinska mreža G koja uključuje prebacivanje između triju stabilnih uvjeta opskrbe: (a) uvjeta opskrbe G, koji se trenutačno primjenjuju u cijeloj plinskoj mreži G; (b) uvjeta opskrbe G+, koji se neće primjenjivati prije 2022.; (c) uvjeta opskrbe E, koji se neće primjenjivati prije 2030. Očekuje se da će se ti uvjeti opskrbe primjenjivati tijekom životnog vijeka plinskih aparata koji će se prvi put spojiti 2018. Dosad za uvjete opskrbe E nisu sastavljeni izričiti zakonom propisani zahtjevi opskrbe plinom, kakvi postoje za uvjete G i G+. Sastavit će se prije stvarnog početka provedbe uvjeta opskrbe E. Jedan će od zahtjeva biti da isporučeni plinovi budu prikladni (u smislu članka 11. Zakona o plinu) za aparate u kategoriji I2,E s nominalnim tlakom u aparatu od 20 mbar; 3. plinska mreža L namijenjena izvozu iz koje se u smislu Uredbe (EU) 2016/426 ne isporučuje plin na državnom području Nizozemske.

Osim toga, te se mreže dijele na razine ovisno o razini tlaka: 1. mreža HTL (hoofdtransportleiding – glavni plinovod za transport); 2. mreža RTL (regionale transportleiding – regionalni plinovod za transport); 3. mreža RNB. Plin se može isporučivati na temelju bilo koje razine tlaka. Uvjeti opskrbe plinom mogu se razlikovati s obzirom na razinu tlaka.

Za sve ostale plinske aparate: Nema posebnog zakonodavstva za uvjete opskrbe plinom za plinove koji se ne isporučuju u okviru mreže (prirodnog) plina, kao što su propan i butan te njihove mješavine. Uključene strane obično sklapaju dogovore na temelju privatnog prava o opskrbi takvim plinovima, koji često uključuju dobrovoljne standarde. Za potrebe informiranja u ovom se prilogu navode standardne vrijednosti koje se često upotrebljavaju.

(2) Za plinske aparate spojene na mrežu (prirodnog) plina (druga vrsta):

plinska mreža H: ovisi o regionalnom sustavu

Regionalni sustav plinske mreže H kako se navodi u Nalogu o kvaliteti plina Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina Pretvoreni Wobbeov indeks Pretvoreni Wobbeov indeks najmanji najviši najmanji najviši MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (15/15) MJ/m3 (15/15) Drugi plinski sustavi 47,0 55,7 44,59 52,84 Plinski sustav Delfzijl 48,6 55,7 46,11 52,84 Plinski sustav Eemshaven 47,2 55,7 44,78 52,84 Plinski sustav Zuidoost-Drenthe 49,0 55,7 46,49 52,84 Plinski sustav GZI (gaszuiveringsinstallatie – postrojenje za pročišćavanje plina) 43,46 55,7 41,23 52,84 Plinski sustav IJmond 49,3 55,7 46,77 52,84 Provincija Limburg 49,0 55,7 46,49 52,84 Provincije Sjeverna Holandija, Južna Holandija i Groningen 48,3 55,7 45,82 52,84 Sustav rafinerijskog plina 48,3 55,7 45,82 52,84 Plinski sustav Westgas/Waalhaven 47,0 57,5 44,59 54,55 Plinski sustav Maasmond 47,0 56 44,59 53,13 Plinski sustav LNG 47,0 57,2 44,59 54,27 Upotrijebljeni čimbenik pretvorbe iz 25/0 u 15/15 0,9487 0,9487

plinska mreža G:

Uvjeti opskrbe plinske mreže G kako se navode u Nalogu o kvaliteti plina Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina Pretvoreni Wobbeov indeks Pretvoreni Wobbeov indeks najmanji najviši najmanji najviši MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (25/0) MJ/m3 (15/15) MJ/m3 (15/15) Uvjeti G 43,46 44,41 41,23 42,13 Uvjeti G+ 43,46 45,30 41,23 42,98 Uvjeti E i) i) i) i) Upotrijebljeni čimbenik pretvorbe iz 25/0 u 15/15 0,9487 0,9487 Napomena 1. Dopušteni raspon Wobbeova indeksa u uvjetima opskrbe E još nije utvrđen. Odabrani raspon omogućit će sigurnu i učinkovitu upotrebu aparata kategorije I2,E. On će se pravodobno utvrditi u Nalogu o kvaliteti plina.

(3) Za plinske aparate spojene na mrežu (prirodnog) plina (druga vrsta):

Nema posebnih zakonom propisanih zahtjeva za zbroj udjela C1 do C5. Međutim, postoje zahtjevi u pogledu najvišeg ekvivalenta propana u određenim uvjetima opskrbe u plinskoj mreži G.

(Objašnjenje ekvivalenta propana: jedinica sadržaja viših ugljikovodika u plinu, izračunana kao zbroj udjela u mol % viših ugljikovodika u plinu, pri čemu svaki viši ugljikovodik dobiva ponder u vrijednosti broja atoma ugljika u višem ugljikovodiku umanjeno za jedan, podijeljeno s dva.)

Zahtjevi su sljedeći:

uvjeti G: najviši ekvivalent propana od 5 mol %

uvjeti G+: najviši ekvivalent propana od 8,1 mol %

uvjeti E: nema posebnih zakonom propisanih zahtjeva. Dopušteni udio u uvjetima opskrbe E još nije utvrđen. Odabrani udio omogućit će sigurnu i učinkovitu upotrebu aparata kategorije I2,E. On će se pravodobno utvrditi u Nalogu o kvaliteti plina.

(4) Druga vrsta plina, plinska mreža G, uvjeti G: sljedeće se ograničenje primjenjuje na udio ugljikova dioksida (CO2) ako se najmanje 99 mol % plina sastoji od metana, ugljikova dioksida, dušika (N2) i kisika (O2), a više od 6 mol % sastoji se od CO2.

Najveći udio CO2 najmanja je vrijednost dobivena kao:

* 10,32 – 0,72 * udio N2 – 0,87 * udio O2, i

* 10,56 – 0,746 * udio N2 – 1,01 * udio O2,

gdje su udjeli izraženi u mol %.

(5) Očekivanja kupaca prikazana u nastavku temelje se na dobrovoljnim standardima i praksama.

(6) U primjenama izvan kućanstva ponekad se upotrebljava nominalni tlak od 100 mbar i više.

(69) Plin treće vrste ne dostavlja se u Poljskoj putem mreže za distribuciju plina;

(70) Vrijednosti izražene u MJ/m3 mogu se pretvoriti u kWh/m3 tako što će se podijeliti sa 3,6.

(71) Vrijednosti iz propisa o kvaliteti usluge Regulatornog tijela za energetske usluge;

(72) Vrijednosti iz Uredbe sa zakonskom snagom broj 214E/2015;

(73) Informacije nisu dostupne;

(74) Neki aparati u ugostiteljskom sektoru upotrebljavaju i tlak od 50 mbar za komercijalni butan te od 67 mbar za komercijalni propan. To nisu redovni slučajevi;

(75) U skladu s normom ISO 13443:1996 „Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti”.

(76) Ako tlak na priključku nije viši od 35 mbar;

(77) Ako tlak na priključku premašuje 35 mbar.

(78) Poboljšani bioplin;

(79) Nominalna vrijednost.

(80) Nema konkretnih ograničenja koja se primjenjuju u cijeloj mreži; vrijednosti se obično kreću u rasponu od 36,9 MJ/m3 do 42,3 MJ/m3, ali Wobbeov indeks ne smije se premašiti;

(81) U slučaju krize u pogledu opskrbe ta ograničenja mogu se proširiti na vrijednost od 46,5 do 52,85 MJ/m3 kako bi se opskrba mogla održati, no to se događa samo u iznimnim okolnostima. Uvjeti opskrbe utvrđeni su u uredbama o (upravljanju) sigurnosti plina S.I. 1996 br. 551, koje se mogu pronaći na www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82) Nije navedeno ograničenje;

(83) Vrijednost obično iznosi 2,5 mol %, ali je promjenjiva na nekim točkama ulaska u sustav za transport;

(84) Komercijalni propan i butan mogu sadržavati tvar 1,3 butadien, koji se smatra karcinogenom II. kategorije;

(85) U skladu s normom EN437;

(86) Ukapljeni naftni plin za vozila za odmor u skladu s normom EN 1949;

(87) Spremnici za rasuti teret ili cilindri (za opskrbu nekretnine) ref. EN 16129 tablica 5. i BS6891 tablica 7. bilješka A – te se brojke odnose na točku isporuke na izlazu regulatora ili brojila (ovisno o tome što je zadnje);

(88) Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ΔP2 (gubitak tlaka od 2 mbar). Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(89) Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ref. EN 16129 tablica 5. Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(90) Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ΔP2 (gubitak tlaka od 5 mbar). Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(91) Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ukapljeni naftni plin (za vozila za odmor u skladu s normom EN 1949), ref. EN 16129 Prilog D. Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(92) Ref. BS 6891: 2015 članak 5.3.2. i IGEM/UP/tablica 2. za veće cijevi;

(93) UKLPG COP 22 Servisni cjevovod;

(94) BS 6891, Cjevovod za instalacije na nekretnini; izravno spojeni sustavi aparata koji se priključuju na cilindar s određenom vrijednošću od 2 mbar;

(95) EN 1949; izravno spojeni sustavi aparata koji se priključuju na cilindar s određenom vrijednošću od 5 mbar.