3.

Dodaje se sljedeći tekst: „Tablica 4. RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR ELEKTRIČNIH KABLOVA Razred Ispitna metoda/metode Kriteriji razredbe Dodatna razredba Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) i FS ≤ 1,75 m i THR1 200 s ≤ 10 MJ i najviša HRR ≤ 20 kW i FIGRA ≤ 120 Ws-1 Stvaranje dima (2) (6) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) i FS ≤ 1,5 m i THR1 200 s ≤ 15 MJ i najviša HRR ≤ 30 kW i FIGRA ≤ 150 Ws-1 Stvaranje dima (2) (7) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) i FS ≤ 2,0 m i THR1 200 s ≤ 30 MJ i najviša HRR ≤ 60 kW i FIGRA ≤ 300 Ws-1 Stvaranje dima (2) (7) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) i THR1 200 s ≤ 70 MJ i najviša HRR ≤ 400 kW i FIGRA ≤ 1 300 Ws-1 Stvaranje dima (2) (7) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Nije utvrđena ponašanje UVJETI MONTIRANJA I UČVRŠĆIVANJA I DEFINICIJE PARAMETARA ISPITIVANJA U VEZI S ELEKTRIČNIM KABLOVIMA (KAKO JE SPOMENUTO U FUSNOTI (5) TABLICE 4.) 1. Uvjeti montiranja i učvršćivanja 1.1. Glavno montiranje ispitnih uzoraka razreda B1ca, B2ca, Cca i Dca Kablovi se montiraju na prednji dio standardnih ljestvi (EN 50266-1). Koriste se kablovi dužine 3,5 m. Donji dio električnih kablova treba biti 20 cm ispod donjeg ruba plamenika. Kablovi se postavljaju po sredini ljestvi (u odnosu na njihovu širinu). Svaki se ispitni uzorak ili snop posebno učvršćuje na svaku prečku ljestvi pomoću metalne žice (od čelika ili bakra). Za električne kablove promjera do uključivo 50 mm, treba upotrijebiti žicu promjera između 0,5 mm do uključivo 1,0 mm. Za kablove promjera većeg od 50 mm treba upotrijebiti žicu promjera između 1,0 mm i 1,5 mm. Pri montiranju ispitnih uzoraka, prvi se ispitni uzorak postavlja približno po sredini ljestvi dok se slijedeći uzorci dodaju sa svake strane tako da je cijeli niz ispitnih uzoraka približno centriran na ljestvama. Određivanje razmaka i povezivanje u snopove objašnjeno je u nastavku. Na svakoj visini od 25 cm povuče se vodoravna crta kako bi se izmjerilo širenje plamena kao funkcija vremena. Prva crta (tj. nulta crta) je na istoj visini kao i plamenik. Kablovi se montiraju kako slijedi, ovisno o naznačenoj razredbi. 1.1.1. Razred B2ca, Cca i razred Dca Izabrani postupak montiranja ovisi o promjeru električnog kabla u skladu s Tablicom 4.1 Tablica 4.1 MONTIRANJE KAO FUNKCIJA PROMJERA KABLA Promjer kabla Montiranje Veći ili jednak 20 mm 20 mm razmaka između kablova Između 5 i 20 mm Razmak promjera jednog kabla između kablova Manji ili jednak 5 mm Kablovi se povezuju u snopove promjera 10 mm. Snopovi se ne smiju saviti. Razmak između snopova je 10 mm. Granične vrijednosti su utvrđene s promjerom zaokruženim na najbliži mm, osim kablova čiji je promjer manji od 5 mm, gdje se promjer ne zaokružuje. Sljedeće formule koriste se za utvrđivanje broja dužina kablova po ispitivanju. 1.1.1.1. Za kablove promjera 20 mm ili većeg Broj kablova, N, dobiva se: … jednadžba 1 gdje je: dc promjer kabla (u mm i zaokružen na najbliži mm). int funkcija = rezultat kao dio cijelog broja (tj. vrijednost zaokružena prema dolje). 1.1.1.2. Za kablove promjera većeg od 5 mm ali manjeg od 20 mm Broj kablova, N, dobiva se: … jednadžba 2 gdje je: dc promjer kabla (u mm i zaokružen). int funkcija = rezultat kao dio cijelog broja (tj. vrijednost zaokružena prema dolje). 1.1.1.3. Za kablove ili žice promjera 5 mm ili manjeg Broj snopova kablova od 10 mm, Nbu, dobiva se: … ecuația 3. Time se montira 15 snopova s 10 mm razmaka između snopova. broj kablova u svakom snopu (n) je: … jednadžba 4 gdje je: dc promjer kabla (u mm i nije zaokružen). Broj dužina kablova (CL) za žice ili kablove promjera manjeg od 5 mm će tako biti: CL = n × 15 … jednadžba 5 1.1.1.4. Ukupna dužina kabla po ispitivanju Ukupna dužina L (m) po ispitivanju je: L = n × 15 × 3,5 za dc ≤ 5 mm ili L = n × 3,5 za dc > 5 mm … jednadžba 6 1.1.2. Razred B1ca Na poleđini nosača kabla postavlja se nezapaljiva ploča od kalcijevog silikata gustoće 870 50 kg/m3 i debljine11 2 mm. Ova ploča se može montirati u dva dijela. U svim drugim aspektima montiranje kablova jednako je razredima B2ca, Cca i Dca. 2. Definicije parametara ispitivanja Tablica 4.2 DEFINICIJE PARAMETARA ISPITIVANJA U FIPEC20 SCENARIJ 1 I 2 Svi izračunati parametri se vrjednuju tijekom 20 minuta od početka ispitivanja (paljenja plamenika).

Parametar Objašnjenje Početak ispitivanja Paljenje plamenika Kraj ispitivanja 20 minuta nakon paljenja plamenika (kraj razdoblja za izračunavanje parametara) HRRsm30, kW Stopa oslobađanja topline izražena klizajućom srednjom vrijednošću 30-s SPRsm60, m2/s Stopa stvaranja dima izražena klizajućom srednjom vrijednošću 60-s Najviša HRR, kW Maksimum HRRsm30 između početka i kraja ispitivanja, osim udjela izvora paljenja Najviša SPR, m2/s Maksimum SPRsm60 između početka i kraja ispitivanja THR1 200 , MJ Ukupno oslobađanje topline (HRRsm30) od početka do kraja ispitivanja, osim udjela izvora paljenja TSP1 200 , m2 Ukupno stvaranje dima (HRRsm60) od početka do kraja ispitivanja FIGRA, W/s Indeks stope širenja požara utvrđen je kao najviša vrijednost kvocijenta između HRRsm30,osim udjela izvora paljenja, i vremena. Granične vrijednosti HRRsm30 = 3 kW i THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Indeks stope širenja dima utvrđen je kao najviša vrijednost kvocijenta između SPRsm60 i vremena, pomnožen s 10 000 . Granična vrijednost SPRsm60 0,1 m2/s i TSP = 6 m2 PCS Ukupni toplinski potencijal FS Širenje plamena (dužina oštećenja) H Širenje plamena FIPEC Ponašanje električnih kablova u požaru”