2.

Odjeljak pod naslovom „Razredbe” mijenja se kako slijedi: (a) točka 2. mijenja se kako slijedi: i. u tablici koja se odnosi na zidove, dodaju se razredi RE360, REI360, REI-M360 i REW 360; ii. u razredbenom dijelu tablice koja se odnosi na podove i krovove: — iznad reda „RE”, umeće se novi red „R” s razredom R30, — dodaju se razredi RE360 i REI360; (b) u točki 3. riječi „vatrozaštitne prevlake, obloge i zasloni” zamjenjuju se riječima „vatrozaštitne prevlake, ploče, omoti, obloge i zasloni”; (c) točka 4. se izmjenjuje i dopunjuje kako slijedi: i. u tablici koja se odnosi na „pregrade (uključujući one koje sadrže neizolirane dijelove)”, dodaju se razredi EI-M180 i EI-M240; ii. u tablici koja se odnosi na „opremu za tekuće vrpce i sustave transportnih pokretnih traka”, tekst koji se odnosi na „Bilješke” zamjenjuje se sljedećim: „Razredba I ispunjava se dodatkom sufiksa ‚1’ ili ‚2’ koji označuje upotrijebljenu izolaciju. Razredba I koristi se u onim slučajevima kada je ispitni uzorak cijev ili odvod bez procjene opreme za tekuće vrpce. Dodatak simbola ‚C’ označuje da proizvod također zadovoljava kriterij ‚brzog zatvaranja’ (ispitivanje uspješno/neuspješno)*.”; iii. tablica koja se odnosi na „zidne i stropne obloge” zamjenjuje se sljedećim: „Odnosi se na Zidne i stropne obloge Norma/norme EN 13501-2; EN 14135 Razredba: K1 10 K2 10 30 60 Napomena: Sufiksi „1” i „2” označavaju koje su podloge, kriteriji ponašanja vatre i pravila širenja korištena u ovoj razredbi.” (d) dodaje se sljedeća točka 7.: „7. Proizvodi za korištenje u sustavima kontrole dima i topline Norme koje su navedene u ovom odjeljku su u pripremi i mogu se preispitati ili dopuniti. Odnosi se na Odvodi za kontrolu dima u jedinstvenom prostoru Norma/norme EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7 Razredba: - E300 30 60 90 120 E600 30 60 90 120 Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚jedan’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu samo u jedinstvenom prostoru. Osim toga, simboli ‚ve’ i/ili ‚ho’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno. ‚S’ označava stopu curenja manju od 5 m3/hr/m2 (svi odvodi bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 10 m3/hr/m2). ‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi. Odnosi se na Vatrootporni odvodi za kontrolu dima za više prostora Norma/norme EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7 Razredba: - EI 30 60 90 120 Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚više’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu u više prostora. Osim toga, simboli ‚ve’ i/ili ‚ho’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno. ‚S’ označava stopu curenja manju od 5 m3/hr/m2 (svi odvodi bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 10 m3/hr/m2). ‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi.

Odnosi se na Prigušivači za kontrolu dima u jedinstvenom prostoru Norma/norme EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-8 Razredba: – E300 30 60 90 120 E600 30 60 90 120 Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚jedan’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu u jedinstvenom prostoru. ‚HOT 400/30’ (visoko operativna temperatura) označava da se prigušivač može otvoriti i zatvoriti tijekom razdoblja od 30 minuta pri temperaturnim uvjetima ispod 400 °C (za korištenje smo u E600 razredbi). ‚ved’, ‚vew’, ‚vedw’ i/ili ‚hod’, ‚how’, ‚hodw’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno, zajedno s postavljanjem u odvod ili u zid. ‚S’ označava stopu curenja manju od 200 m3/hr/m2. Svi prigušivači bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 360 m3/hr/m2. Svi prigušivači s manje od 200 m3/hr/m2 uzimaju ovu vrijednost, svi prigušivači između 200 m3/hr/m2 i 360 m3/hr/m2 uzimaju vrijednost 360 m3/hr/m2. Stope curenja su i pri okolnoj i pri povišenoj temperaturi. ‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi. ‚AA’ ili ‚MA’ označava automatsku aktivaciju ili ručnu intervenciju. ‚i→o’, ‚i←o’, ‚i↔o’ označava da su kriteriji otpornosti ispunjeni iznutra prema vani, izvana prema unutra ili u oba smjera. ‚C300’, ‚C10000’, ‚Cmod’ označava prikladnost prigušivača isključivo za korištenje u sustavima za kontrolu dima, kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima ili modulirane prigušivače za korištenje u kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima.

Odnosi se na Vatrootporni odvodi za kontrolu dima za više prostora Norma/norme EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8 Razredba: EI 30 60 90 120 E 30 60 90 120 Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚više’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu u više prostora. ‚HOT 400/30’ (visoko operativna temperatura) označava da se prigušivač može otvoriti i zatvoriti tijekom razdoblja od 30 minuta pri temperaturnim uvjetima ispod 400 °C. ‚ved’, ‚vew’, ‚vedw’ i/ili ‚hod’, ‚how’, ‚hodw’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno, zajedno s postavljanjem u odvod ili u zid. ‚S’ označava stopu curenja manju od 200 m3/hr/m2. Svi prigušivači bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 360 m3/hr/m2. Svi prigušivači s manje od 200 m3/hr/m2 uzimaju ovu vrijednost, svi prigušivači između 200 m3/hr/m2 i 360 m3/hr/m2 uzimaju vrijednost 360 m3/hr/m2. Stope curenja su i pri okolnoj i pri povišenoj temperaturi. ‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi. ‚AA’ ili ‚MA’ označava automatsku aktivaciju ili ručnu intervenciju. ‚i→o’, ‚i←o’, ‚i↔o’ označava da su kriteriji otpornosti ispunjeni iznutra prema vani, izvana prema unutra ili u oba smjera. ‚C300’, ‚C10000’, ‚Cmod’ označava prikladnost prigušivača isključivo za korištenje u sustavima za kontrolu dima, kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima ili modulirane prigušivače za korištenje u kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima.

Odnosi se na Dimne zapreke Norma/norme EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1 Razredba: D D600 30 60 90 120 A DH 30 60 90 120 A Napomena:‚A’ može biti bilo koje vrijeme preko 120 minuta.

Odnosi se na Električni ventilatori za odvod dima i topline (fenovi), priključni spojevi Norma/norme EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1 Razredba: F F200 120 F300 60 F400 90 120 F600 60 F842 30 Napomena:

Odnosi se na Ventilatori za odvod dima i topline na prirodni pogon Norma/norme EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2 Razredba: B B300 30 B600 30 Bu 30 Napomena: gdje ‚u’ označava uvjete izloženosti (temperatura).”