Paramètre mesuré/calculé Organisation Référence/Titre Observations

SEC — Consommation d’énergie spécifique pour la ventilation par m2 de surface au sol chauffée d’un logement ou d’un bâtiment [kWh/(m2.an)] Commission européenne Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission, annexe VIII Règlement (UE) no 1254/2014 de la Commission, annexe VIII Il n’existe aucune norme décrivant la SEC, mais la formule est donnée dans le règlement no 1253/2014 et le règlement no 1254/2014.

Puissance absorbée spécifique (SPI) CEN (Comité européen de normalisation) Série de normes EN 13142 et EN 13141 selon le type de produit Le calcul de la SPI est décrit par la norme EN 13142: 2013 pour les UVDF, et la méthode d’essai pour les valeurs mesurées est décrite par la série de normes EN 13141 concernant le type d’unité. Pour les UVSF, les mêmes définitions et méthodes peuvent être utilisées. Cependant, les mesures et les calculs doivent être effectués selon la pression et le flux de référence décrits dans le règlement no 1253/2014. À l’annexe I, paragraphe 13 du règlement no 1253/2014, la SPI est exprimée en W/m3/h, et à l’annexe VIII du règlement no 1253/2014, la SPI est exprimée en kW/m3/h. Comme exigence en matière d’information, la SPI doit être exprimée en W/m3/h. Pour le calcul de la SEC, la SPI doit être exprimée en kW/m3/h.

Puissance absorbée effective (totale) CEN Série de normes EN 13141 selon le type de produit complétée par la norme EN ISO 5801 Les normes EN 13141-7 et 13141-6 font référence à la norme EN 13141-4 (6.1) qui fait elle-même référence à la norme EN ISO 5801 (chapitre 10, puissance absorbée). La définition figurant dans les normes est celle de «puissance absorbée» ou de «puissance absorbée totale» et non de «puissance absorbée effective», comme dans le règlement no 1253/2014. La norme EN 13141-8 ne contient aucune description de méthode ou de référence et manque de critères concernant l’incertitude des mesures. UVDF: À mesurer et à résumer pour les ventilateurs et l’équipement de contrôle. La consommation électrique des accessoires devra être incluse. Par exemple, les UVDF avec SRC rotatif comprennent également un moteur à rotor.

Différence de pression externe totale CEN Série de normes EN 13141 selon le type de produit complétée par la norme EN ISO 5801 Pour les unités centralisées destinées à être mesurées dans des conduits raccordés afin que les consommateurs reçoivent une pression et un débit réguliers. La différence de pression totale extérieure est, selon le règlement no 1253/2014, la différence de pression statique pour les UVR centralisées et la différence de pression totale pour les UVR décentralisées entre l’entrée et la sortie, pour les flux d’air des UVDF (si inégaux, se référer à l’insufflation). Le règlement no 1253/2014 n’indique pas à quel raccord la pression est envoyée. La distribution est optionnelle, mais est suggérée pour les UVR centralisées destinées à être distribuées avec 1/3 de la différence de pression totale extérieure à l’extérieur (EHA et ODA) et 2/3 de la différence de pression totale extérieure (ETA et SUP) sur le côté du bâtiment, selon la série de normes EN 13141. Pour une description plus détaillée, voir le chapitre 3 du présent document ainsi que le document du DTI intitulé «Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint» [Méthode transitoire de détermination de la puissance spécifique des ventilateurs liée aux composants de ventilation internes (SFPint) des unités de ventilation] (2). UVDF L’essai est décrit par la norme EN 13141-7 (6.2.2), qui prévoit que celui-ci doit être mené dans l’ensemble des quatre conduits. La norme EN 13141-7 fait référence à la norme EN 13141-4 (5.2.2) qui définit l’installation des conduits. UVSF (extraction) Non décrit par la norme EN 13141-6. Utiliser la norme EN ISO 5801 ou EN 13141-4. UVDF (une seule pièce, décentralisée) Description générale dans la norme EN 13141-8, section 5.2.3 (et annexe A), qui fait référence aux normes EN 13141-4 et EN ISO 5801. UVSF (systèmes d’insufflation) Le test est décrit par la norme EN 13141-11 (6), qui fait référence aux normes EN 13141-4 et EN ISO 5801 La façon de mesurer la pression dans le conduit (conduits de mesure)/la pièce ainsi que la variation autorisée ne sont pas décrites par toutes les normes. Cela doit être mis au point et faire l’objet d’essais selon la norme EN ISO 5801.

Débit de référence CEN Série de normes EN 13141 selon le type de produit complétée par la norme EN ISO 5801 Les normes ne décrivent pas le débit de référence ou maximal, ni la pression de référence ou maximale. Elles ne décrivent pas non plus comment les obtenir conformément au règlement no 1253/2014. Elles décrivent seulement la façon de mesurer le débit en fonction de la conception des différentes unités (à l’exception de la norme EN 13141-8 relative au débit et de la norme EN 13141-11 concernant la pression). Voir la description au chapitre 3 du présent document sur la façon de déclarer le débit de référence pour les unités centralisées. Une méthode est également précisée pour le cas où une unité ne serait pas capable d’atteindre une pression de 100 Pa, mais parviendrait à une pression de 50 Pa. Le débit de référence ne peut être supérieur au débit maximal. UVDF La configuration de l’essai est décrite par la norme EN 13141-7 (6.2.2). La norme EN 13141-7 fait référence à la norme EN 13141-4 (5.2.2) qui définit l’installation des conduits. Pour les UVDF, si l’essai est mené avec un flux d’air numérique non équilibré côté SUP en rapport avec le côté EHA, cela doit être noté dans le procès-verbal de l’essai. Pour les UVDF, le débit s’applique à l’orifice d’insufflation d’air. UVSF (extraction) Globalement, la configuration de l’essai est décrite par la norme EN 13141-4/6. La norme EN 13141-6 fait référence aux mesures de flux d’air selon la norme ISO 5221 (qui est supprimée depuis 1984). La norme EN ISO 5801 peut être utilisée à la place. UVSF et UVDF (une seule pièce, décentralisée) Description générale dans la norme EN 13141-8 (3.1.9). Méthode selon les normes EN 13141-4, section 5.2.3 et EN ISO 5801. UVSF (systèmes d’insufflation) L’essai est décrit par la norme EN 13141-11 (3.6). La description de la méthode 6 fait référence aux normes EN 13141-4 et EN ISO 5801.

Diagramme de débit/pression CEN EN 13141-4 EN 13141-7 complétée par EN ISO 5801 La norme EN 13141-7 fait référence aux UVDF, mais la méthode peut également être appliquée à d’autres produits. La norme EN ISO 5801 fait référence aux ventilateurs, mais la méthode peut également être appliquée à d’autres produits.

Débit maximal CEN Série de normes EN 13141 selon le type de produit complétée par la norme EN ISO 5801 Pour tous les produits, voir le débit de référence

Rendement thermique, ηt CEN EN 13141-7 et EN ISO 5801 EN 13141-8 et EN ISO 5801 Le rendement thermique peut normalement être mesuré selon la norme EN 308 ou EN 13141-7, EN 13141-8 et ISO 16494 pour l’entrée/sortie de débits massiques égaux, sans condensation. Cependant, le règlement no 1253/2014 indique que la différence de température entre l’entrée et la sortie doit être de 13 K; par conséquent, seules les normes EN 13414-7 et EN 13141-8 peuvent être utilisées. À mesurer avec l’apport du ventilateur. Pour les UVDF, utiliser la norme EN 13414-7. Pour les UVDF pour une seule pièce, utiliser la norme EN 13141-8. Débit mesuré selon la norme EN ISO 5801. Toutes les autres valeurs sont conformes à la norme EN 13141-7 ou EN 13141-8, en fonction de la conception de l’unité. Les points de mesure de la température doivent être réalisés en dehors de l’unité, car l’apport du ventilateur doit être compris (dans les conduits pour les unités centralisées). Les conduits/boîte de raccordement entre l’unité et le plan de mesure doivent être isolés avec un matériau isolant doté d’une résistance thermique d’au moins 1 m2 K W-1(environ 50 mm de matériau isolant). EN 13141-7 fixe uniquement des exigences pour les fuites (pas d’exigences pour l’équilibre thermique) et peut être utilisée à cette fin. Cependant, il est recommandé de suivre les exigences de la norme EN 308 (fuite de 3 % et équilibre thermique de 5 %). EN 13141-8 Pour les unités avec SRC alternatif, il existe une description générale d’un modèle d’essai dans la norme EN 13141-8, à la section 5.4.7. Notez que celui-ci nécessite normalement du matériel de mesure rapide. Il est recommandé de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la réduction du mélange extérieur et intérieur pendant l’essai. Remarques concernant les normes non applicables: EN 308 est normalement utilisée pour évaluer la performance du SRC seul, lorsque l’apport des ventilateurs est déduit et que le test est réalisé avec une différence de température de 20 K; par conséquent, elle ne peut pas être utilisée pour les UVR. ISO 16494 décrit une procédure d’essai pour une UCA avec SRC, qui comporte des exigences spécifiques concernant la pression statique aux entrées et aux sorties et les réglages du ventilateur. La configuration de l’essai est équivalente aux normes EN 14141-7 et EN 308. Elle fait référence aux normes EN ISO 5801, ISO 3966 et EN ISO 5167-1 en ce qui concerne la méthode de mesure du flux d’air. La norme ISO 16494 autorise une grande tolérance de la température ambiante, qui influence les résultats du test et n’est pas compatible avec les normes EN 13141 et EN 308.

Puissance absorbée et puissance absorbée effective CEN EN 13141-4 et EN 13141-7 complétée par EN ISO 5801 La norme EN 13141-7 (section 6.5) fait référence à la norme EN 13141-4 (6.1) qui fait référence à la norme EN ISO 5801 (section 10). La définition figurant dans les normes est essentiellement celle de «puissance absorbée» ou de «puissance absorbée totale» et non de «puissance électrique absorbée» ou de «puissance absorbée effective» comme dans le règlement no 1253/2014. UVDF: à mesurer et à résumer pour les ventilateurs et l’équipement de contrôle

Niveau de puissance acoustique(LWA) CEN EN ISO 9614-2 ou EN ISO 3744 ou EN ISO 3746 ou EN ISO 3743-1 ou EN ISO 3741 ou ISO 13347 ou EN ISO 9614-1 ou EN ISO 3745 ou EN ISO 3743-2 Peut être mesuré selon la norme EN ISO 9614-2 (mesurage par balayage de l’intensité acoustique) ou la norme EN ISO 3744, ou EN ISO 3746 (pression acoustique mesurée en champ libre). Afin de réduire les coûts, il est souvent préférable d’utiliser la méthode de balayage de l’intensité acoustique. Ou bien les normes EN ISO 3743-1 ou EN ISO 3741 pour la puissance acoustique en salle réverbérante. En raison des différentes méthodologies utilisées selon les différentes normes, la reproductibilité des résultats entre une méthodologie et une autre ne peut pas toujours être garantie.

Différence de pression de référence en Pa CEN Série de normes 13141 selon le type de produit complétée par la norme EN ISO 5801 Pour la méthode de mesure et les observations, voir «Différence de pression totale extérieure».

Taux de fuites internes et externes maximaux et recirculation CEN EN 308 EN 13141-7 EN 1886 ISO 16494 Fuites Les taux de fuite externes et internes peuvent faire l’objet d’essais selon les normes EN 308 et EN 13141-7 (série de normes EN 13141 uniquement valable pour les UVR). À l’origine, la norme EN 308 se concentre uniquement sur le composant SRC, mais peut être et est habituellement appliquée à l’essai de l’unité complète. Selon la norme EN 308, il est seulement mesuré sur un point (de même que le règlement). Selon la norme EN 13141-7, il est mesuré sur trois points. La norme EN 1886 peut uniquement être utilisée pour les fuites externes. Le flux utilisé pour calculer la fuite et la recirculation (décrit par la norme comme le débit massique d’air nominal indiqué par le fabriquant) est le flux de référence pour les UVR et le flux nominal pour les UVNR, tels que définis dans le règlement no 1253/2014. Recirculation La recirculation peut faire l’objet d’essais selon la norme EN 308. Le sens de la fuite doit être indiqué. Les fuites d’air souillé à air filtré doivent être évitées (du côté EHA au côté SUP). Lorsque les débits sont faibles, la zone de purge nécessite davantage de temps pour le nettoyage, et la vitesse de rotation du rotor doit être réduite. Cela a une incidence considérable sur les fuites et doit être pris en considération. Description supplémentaire concernant les fuites: D’autres informations concernant l’essai d’étanchéité figurent à l’annexe V (UVNR) du règlement no 1253/2014, où il est décrit que l’essai et le calcul peuvent être réalisés conformément à un test de pressurisation (selon la pression établie dans les définitions) ou selon la méthode du test de gaz traceur à la pression déclarée du système, bien que cela ne soit pas précisé (conformément aux) par les définitions. La valeur déclarée est le taux de fuites spécifié, complété par des informations relatives à la norme utilisée. L’essai peut être réalisé comme un «test de pression statique» selon la pression caractérisée dans les définitions, dans lequel la pression est considérée comme une pression positive/négative appliquée sur un côté de l’UVDF (ou à l’intérieur/extérieur pour ce qui est des fuites externes), ou comme un «test dynamique» (par ex., le rapport de transfert d’air vicié — EATR), dans lequel la pression d’épreuve est la différence de pression à l’intérieur de l’unité en raison de la configuration nominale/de référence (pression externe). La méthode du gaz traceur est mentionnée dans la norme EN 308 concernant l’essai d’étanchéité, mais la manière de procéder au test n’est pas décrite. La méthode du gaz traceur est décrite dans les normes ISO 16494, EN 13141-7 et prEN 16798-3.

Taux de mélange CEN EN 13141-8 La norme EN 13141-8, (5.2.2.1) décrit l’essai et le calcul des fuites internes ainsi que le mélange intérieur et extérieur. Il est recommandé de procéder aux mesures de manière isotherme afin de réduire le temps d’essai, d’autant que l’effet n’est pas notable. Les valeurs pour les mélanges intérieurs et extérieurs doivent être déclarées. Le taux de mélange pour les unités alternatives équipées d’orifices de rejet et d’admission combinés est impossible à déterminer sans une contamination de la salle d’essai. En conséquence, le taux de mélange pour ces types d’unités ne doit pas être déclaré avant la mise au point d’une méthode valable à la suite d’une révision des normes.

Sensibilité du flux d’air aux variations de pression CEN EN 13141-8, annexe A et section 5.2.3 La norme EN 13141-8 peut être utilisée.