FR Journal officiel de l'Union européenne C 172/1

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort

et du

règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 172/01

[Publication des titres et des références des méthodes de mesure transitoires (1) aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 206/2012 de la Commission et, notamment, de son annexe II, et aux fins de la mise en œuvre du règlement délégué (UE) no 626/2011 et, notamment de son annexe VII]

Paramètre mesuré Organisme Référence Titre Coefficient d'efficacité énergétique (EER), coefficient de performance (COP) CEN EN 14511:2007 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux Coefficient d’efficacité énergétique (EER) CEN EN 15218:2006 Climatiseurs et groupes refroidisseurs de liquides à condenseur refroidi par évaporation et compresseur entraîné par moteur électrique pour la réfrigération des locaux Méthodes d'essai relatives à la SEER et au SCOP CEN PrEN 14825:2011, chapitres 8 et 9 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière Consommation d'électricité en mode «veille» CEN EN 62301:2005 Appareils électrodomestiques: Mesure de l'alimentation générale Niveau de puissance acoustique CEN EN 12102:2008 Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération – Mesure de bruit aérien émis - Détermination du niveau de puissance acoustique Efficacité énergétique IEC IEC 60879: 1986 (corr. 1992) Aptitude à la fonction et construction des ventilateurs électriques de circulation et leurs régulateurs de vitesse Niveau de puissance acoustique EN EN 60704-2-7:1997 Appareils électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la détermination du bruit aérien - Partie 2: - Règles particulières pour les ventilateurs

Méthodes de calcul applicables aux climatiseurs (de puissance ≤ 12kW) et aux ventilateurs de confort

TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 – Climatiseurs

1. Définitions

2. Tableaux

3. Climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit

3.1. SEER

3.1.1. Unités à puissance constante

3.1.2. Unités à puissance régulable par paliers

3.1.3. Unités à puissance variable

3.2. SCOP

3.2.1. Unités à puissance constante

3.2.2. Unités à puissance régulable par paliers

3.2.3. Unités à puissance variable

3.3. Détermination de p TO , P SB , P OFF et P CK

3.3.1. Détermination de P TO

3.3.2. Détermination de P SB

3.3.3. Détermination de P OFF

3.3.4. Détermination de P CK

4. Climatiseurs à simple et à double conduit

4.1. EER

4.2. COP

4.3. Consommation d'électricité saisonnière

Partie 2 – Ventilateurs de confort

1. Définitions

2. Tableaux

3. Valeur de service et consommation annuelle d'électricité

3.1. Valeur de service

3.2. Consommation d'électricité saisonnière

Partie 3 – Aspects généraux

Rapports d’essais

PARTIE 1 - CLIMATISEURS

1. Définitions

Définitions relatives aux climatiseurs:

(1) «climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un ou plusieurs compresseurs électriques, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification de l’air, la ventilation ou le chauffage d'appoint par résistance électrique et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser l'eau (soit l'eau issue de la condensation au niveau de l'évaporateur, soit l'eau provenant d'une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement l'air;

(2) «climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d'un mur;

(3) «climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local;

(4) «climatiseur réversible», un climatiseur pouvant produire du froid et de la chaleur;

(5) «conditions nominales standard», la combinaison des températures intérieures (Tin) et extérieures (Tj) décrivant le régime de fonctionnement observé lorsque sont établis la puissance nominale, le niveau de puissance acoustique, le débit d'air nominal, le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) et/ou le coefficient de performance nominal (COPrated ), telle que décrite au tableau 4;

(6) «puissance nominale» (Prated ), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l'unité dans les conditions nominales standard;

(7) «température intérieure»(Tin), la température de bulbe sec de l'air intérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

(8) «température extérieure» (Tj), la température de bulbe sec de l'air extérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

(9) «coefficient d'efficacité énergétique nominal» (EER rated ), le rapport entre la puissance frigorifique déclarée (en kW) et la puissance frigorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant du froid dans les conditions nominales standard;

(10) «coefficient de performance nominal» (COP rated ), la puissance calorifique déclarée (en kW) divisée par la puissance calorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant de la chaleur dans les conditions nominales standard;

(11) «potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), une mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de 100 ans, d'1 kg de réfrigérant au cours du cycle à compression de vapeur. Les valeurs du PRP prises en compte seront celles prévues à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). Dans le cas des fluides frigorigènes fluorés, les valeurs du PRP sont celles qui sont publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (Valeurs du PRP sur cent ans, GIEC 2001) (3). Pour les fluides frigorigènes non fluorés, les valeurs du PRP sont celles qui sont publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC (4). Le PRP total des mélanges de réfrigérants est calculé à l'aide de la formule prévue à l'annexe I, partie 2, du règlement (CE) n o 842/2006. Pour les réfrigérants qui ne sont pas inclus dans les références ci-dessus, le rapport 2010 de l'UNEP/GIEC sur la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, daté de février 2011, ou une version plus récente, est utilisé comme référence;

(12) «mode "arrêt"», une situation dans laquelle le climatiseur est branché sur le secteur et n'assure aucune fonction. Sont aussi considérées comme faisant partie du «mode "arrêt"», les situations dans lesquelles seule une indication de l'état en mode «arrêt» est disponible, ainsi que les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil sont disponibles;

(13) «mode "veille"», une situation dans laquelle l'équipement (climatiseur) est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état;

(14) «fonction de réactivation», une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance tel qu'une télécommande, d'un capteur interne, d'une minuterie aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;

(15) «affichage d'une information ou d'un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état de l'équipement sur un afficheur, notamment une horloge;

(16) «niveau de puissance acoustique», le niveau de puissance acoustique pondéré de la valeur A [dB(A)], mesuré à l’intérieur et à l’extérieur dans les conditions nominales standard relatives au refroidissement (ou au chauffage, si le produit ne propose pas de fonction de refroidissement);

(17) «conditions de conception de référence», la combinaison des exigences relatives à la température de conception de référence, à la température bivalente maximale et à la température limite de fonctionnement maximale, telle que décrite au tableau 5;

(18) «température de conception de référence», la température extérieure (en o C), telle que décrite au tableau 3, relative au refroidissement (Tdesignc) ou au chauffage (Tdesignh), à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1, et qui varie en fonction de la saison de refroidissement ou de chauffage désignée (voir également l'explication du concept fournie à l'annexe A);

(19) «rapport de charge partielle» [pl(Tj)], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C, pour le refroidissement ou pour le chauffage;

(20) «saison», l'un des quatre ensembles de conditions ambiantes (correspondant à quatre saisons: une saison de refroidissement et trois saisons de chauffage: moyenne / plus froide / plus chaude) décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d'heures durant lequel se produisent ces températures lors de chaque saison et pour lequel l'unité est déclarée adaptée;

(21) «tranche» (indice j), la combinaison d'une température extérieure (Tj) et du nombre d'heures par tranche (hj), telle qu'indiquée au tableau 7;

(22) «nombre d'heures par tranche», le nombre d'heures par saison (hj) durant lequel se produit une température extérieure donnée pour chaque tranche, tel qu'indiqué au tableau 7;

(23) «coefficient d'efficacité énergétique saisonnier» (SEER), le coefficient d'efficacité énergétique global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de refroidissement, calculé en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par la consommation d'électricité annuelle pour la fonction de refroidissement;

(24) «demande annuelle de refroidissement de référence» (QC ), la demande de refroidissement de référence (en kWh/an) à utiliser comme base pour le calcul du SEER, calculée en multipliant la charge frigorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement (HCE );

(25) «nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement» (HCE ), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge frigorifique nominale (Pdesignc) afin de répondre à la demande annuelle de refroidissement de référence, tel qu'indiqué au tableau 8;

(26) «consommation annuelle d'électricité pour le refroidissement» (QCE ), la consommation d'électricité nécessaire (en kWh/an) pour satisfaire la demande annuelle de refroidissement de référence, calculée en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif (SEERon) auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de refroidissement;

(27) «coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif» (SEERon), le coefficient d'efficacité énergétique moyen de l'unité en mode actif relatif au refroidissement, établi à partir de la charge partielle et des coefficients d'efficacité énergétique relatifs à des tranches spécifiques [EERbin(Tj)], et pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée;

(28) «charge partielle», la charge frigorifique [Pc(Tj)] ou calorifique [Ph(Tj)] (en kW) à une température extérieure (Tj) donnée, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle;

(29) «coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique» [EERbin(Tj)], le coefficient d'efficacité énergétique spécifique à chaque tranche (j) pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient d'efficacité énergétique déclaré, et calculé pour les autres tranches par interpolation/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

(30) «coefficient de performance saisonnier» (SCOP), le coefficient de performance global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de chauffage désignée (la valeur du SCOP est liée à une saison de chauffage désignée), calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation d'électricité annuelle pour le chauffage;

(31) «demande annuelle de chauffage de référence» (QH ), la demande de chauffage de référence (en kWh/an) correspondant à une saison de chauffage désignée, à utiliser comme base pour le calcul du SCOP, et calculée en multipliant la charge calorifique nominale (Pdesignh) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage (HHE ) au cours d'une saison;

(32) «nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage» (HHE ), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge calorifique nominale (Pdesignh) afin de répondre à la demande annuelle de chauffage de référence, tel qu'indiqué au tableau 8;

(33) «consommation annuelle d'électricité pour le chauffage» (QHE ), la consommation d'électricité (en kWh/an) qui est nécessaire pour satisfaire la demande annuelle de chauffage de référence indiquée et qui correspond à une saison de chauffage désignée; elle correspond à une saison de chauffage désignée et est calculée en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par le coefficient de performance saisonnier en mode actif (SCOPon), auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de chauffage;

(34) «coefficient de performance saisonnier en mode actif» (SCOPon), le coefficient moyen de performance de l'unité en mode actif pour la saison de chauffage désignée, établi à partir de la charge partielle, de la puissance du dispositif de chauffage électrique d'appoint (le cas échéant) et des coefficients de performance relatifs à des tranches spécifiques [COPbin(Tj)], et pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée;

(35) «puissance du dispositif de chauffage électrique d'appoint» [elbu(Tj)], la puissance calorifique (en kW) d'un dispositif de chauffage électrique d'appoint, existant ou supposé, dont le COP est égal à 1, et qui complète la puissance calorifique déclarée [Pdh(Tj)] afin d'obtenir la charge calorifique partielle [Ph(Tj)] dans les cas où Pdh(Tj) est inférieur à Ph(Tj), pour la température extérieure (Tj);

(36) «coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» [COPbin(Tj)], le coefficient de performance spécifique à chaque tranche (j) pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient de performance déclaré [COPd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par interpolation/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

(37) «puissance déclarée» (en kW), la puissance frigorifique [Pdc(Tj)] ou calorifique [Pdh(Tj)] du cycle à compression de vapeur de l'unité, pour une température extérieure (Tj) et une température intérieure (Tin), telle que déclarée par le fabricant;

(38) «régulation de la puissance», la possibilité pour l'unité de modifier sa puissance en faisant varier son débit volumétrique. Les unités portent l'indication «constante» si le débit volumétrique d'air de l'unité n'est pas variable, «régulable par paliers» si deux niveaux de variation maximum sont possibles, ou «variable» si au moins trois niveaux de variation sont possibles;

(39) «fonction», la désignation des possibilités offertes par l'unité, à savoir refroidissement ou chauffage de l'air intérieur, ou les deux;

(40) «charge nominale», la charge frigorifique déclarée (Pdesignc) et/ou la charge calorifique déclarée (Pdesignh) (en kW) correspondant à la température de conception de référence, établie(s) de la façon suivante: a. pour le refroidissement, Pdesignc est égale à la puissance frigorifique déclarée pour Tj égale à Tdesignc; b. pour le chauffage, Pdesignh est égale à la charge partielle pour Tj égale à Tdesignh;

(41) «coefficient d'efficacité énergétique déclaré» [EERd(Tj)], le coefficient d'efficacité énergétique correspondant à un nombre limité de tranches (j) à une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant;

(42) «coefficient de performance déclaré» [COPd(Tj)], le coefficient de performance correspondant à un nombre limité de tranches (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant;

(43) «température bivalente» (Tbiv), la température extérieure (Tj) (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage à laquelle la puissance déclarée est égale à la charge partielle et en dessous de laquelle la puissance déclarée doit être complétée par la puissance d'un dispositif de chauffage électrique d'appoint afin d'obtenir la charge calorifique partielle;

(44) «température limite de fonctionnement» (Tol), la température extérieure (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage en dessous de laquelle le climatiseur ne peut plus fournir aucune puissance calorifique. En dessous de cette température, la puissance déclarée est égale à zéro;

(45) «puissance au cours d'un intervalle cyclique» (en kW), la moyenne (pondérée en fonction du temps) de la puissance déclarée au cours de l'intervalle d'essai cyclique pour le refroidissement (Pcycc) ou le chauffage (Pcych);

(46) «coefficient d'efficacité énergétique au cours d'un intervalle cyclique pour le refroidissement» (EERcyc), le coefficient d'efficacité énergétique moyen au cours de l'intervalle d'essai cyclique (le compresseur se met en marche puis s'arrête), calculé en divisant la puissance frigorifique intégrée relative à l'intervalle considéré (en kWh) par la puissance électrique absorbée intégrée au cours du même intervalle (en kWh);

(47) «coefficient de performance au cours d'un intervalle cyclique pour le chauffage» (COPcyc), le coefficient de performance moyen au cours de l'intervalle d'essai cyclique (le compresseur se met en marche puis s'arrête), calculé en divisant la puissance calorifique intégrée relative à l'intervalle considéré (en kWh) par la puissance électrique absorbée intégrée relative au même intervalle (en kWh);

(48) «coefficient de dégradation», la mesure de la perte d'efficacité due aux cycles (le compresseur se met en marche/s'arrête, en mode actif), réalisée pour le refroidissement (Cdc) et/ou le chauffage (Cdh), ou fixée par défaut à 0,25;

(49) «mode actif», le mode correspondant aux heures durant lesquelles une charge frigorifique ou calorifique est fournie à un local, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée. Cet état peut signifier le passage de l'unité par des cycles marche/arrêt permettant à l'appareil d'atteindre ou de maintenir une température intérieure de consigne;

(50) «mode "arrêt par thermostat"», le mode correspondant aux heures au cours desquelles aucune charge frigorifique ou calorifique n'est fournie, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée mais l'unité ne fonctionnant pas. Cet état est donc lié aux températures extérieures et non à des charges intérieures. Les cycles marche/arrêt en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode «arrêt par thermostat»;

(51) «mode "résistance de carter active"», l'état dans lequel l'unité a activé un dispositif de chauffage afin d'éviter la migration du réfrigérant vers le compresseur et de limiter la concentration en réfrigérant dans l'huile au démarrage du compresseur;

(52) «consommation d'électricité en mode "arrêt par thermostat"» (PTO ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «arrêt par thermostat»;

(53) «consommation d'électricité en mode "veille"» (PSB ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «veille»;

(54) «consommation d'électricité en mode "arrêt"» (POFF ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «arrêt»;

(55) «consommation d'électricité en mode "résistance de carter active"» (PCK ), la consommation d'électricité de l'unité (en kW) en mode «résistance de carter active»;

(56) «nombre d'heures de fonctionnement en mode "arrêt par thermostat"» (HTO ), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt par thermostat», et dont la valeur dépend de la saison désignée et de la fonction;

(57) «nombre d'heures de fonctionnement en mode "veille"» (HSB ), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «veille», et dont la valeur dépend de la saison désignée et de la fonction;

(58) «nombre d'heures de fonctionnement en mode arrêt» (HOFF ), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt», et dont la valeur dépend de la saison désignée et de la fonction;

(59) «nombre d'heures de fonctionnement en mode “résistance de carter active”» (HCK ), le nombre d'heures par an au cours desquelles l'unité est présumée être en mode «résistance de carter active», et dont la valeur dépend de la saison désignée et de la fonction;

(60) «débit d'air nominal», le débit d'air (en m3/h) mesuré à la sortie d'air des unités intérieure(s) et/ou extérieure(s) (le cas échéant) des climatiseurs, dans les conditions nominales standard relatives au refroidissement (ou au chauffage, si l'appareil ne dispose pas de fonction de refroidissement);

(61) «puissance frigorifique absorbée nominale» (PEER ), la puissance électrique absorbée (en kW) d'une unité produisant du froid dans les conditions nominales standard;

(62) «puissance calorifique absorbée nominale» (PCOP ), la puissance électrique absorbée (en kW) d'une unité produisant de la chaleur dans les conditions nominales standard;

(63) «consommation d'électricité des appareils à simple conduit / à double conduit» (QSD et QDD , respectivement), la consommation d'électricité des climatiseurs à simple conduit ou à double conduit pour le refroidissement et/ou le chauffage (selon le cas) (pour les appareils à simple conduit en kWh/h et pour les appareils à double conduit en kWh/h);

(64) «rapport de puissance», le rapport entre la puissance frigorifique ou calorifique totale déclarée de toutes les unités intérieures en fonctionnement et la puissance frigorifique ou calorifique déclarée de la ou des unités extérieures dans les conditions nominales standard;

(65) «tolérance», l'écart autorisé pour la puissance déclarée à la température extérieure Tj, par rapport à la charge partielle déterminée pour la même température extérieure Tj, tel qu'appliqué dans le calcul des unités à puissance régulable par paliers et variable.

2. Tableaux

Tableau 1

Fiche d'informations sur les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit (5)

Informations d'identification du ou des modèles:





Fonction (veuillez indiquer à quelle fonction correspondent les informations) Si les informations concernent le chauffage: indiquer la saison de chauffage à laquelle elles correspondent. Les informations doivent se rapporter à une seule saison de chauffage à la fois et être renseignées au moins pour la saison «moyenne». refroidissement O/N moyenne (obligatoire) O/N chauffage O/N plus chaude (si elle est désignée) O/N plus froide (si elle est désignée) O/N Poste symbole valeur unité Poste symbole valeur unité Charge nominale Efficacité saisonnière refroidissement Pdesignc x,x kW refroidissement SEER x,xx — chauffage / moyenne Pdesignh x,x kW chauffage / moyenne SCOP (A) x,xx — chauffage / plus chaude Pdesignh x,x kW chauffage / plus chaude SCOP (W) x,xx — chauffage / plus froide Pdesignh x,x kW chauffage / plus froide SCOP (C) x,xx — Puissance frigorifique déclarée (6) pour une température intérieure de 27(19)°C et une température extérieure Tj Coefficient d'efficacité énergétique (frigorifique) déclaré (6), pour une température intérieure de 27(19)°C et une température extérieure Tj Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — Puissance calorifique déclarée (6) / saison moyenne, pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure Tj Coefficient de performance (6) (calorifique) déclaré* / saison moyenne, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x — Tj = température limite de fonctionnement Pdh x,x kW Tj = température limite de fonctionnement COPd x,x — Puissance calorifique déclarée (6) / saison plus chaude, pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure Tj Coefficient de performance déclaré (6) / saison plus chaude, pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure Tj Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x — Tj = température limite de fonctionnement Pdh x,x kW Tj = température limite de fonctionnement COPd x,x — Puissance calorifique déclarée (6) / saison plus froide, pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure Tj Coefficient de performance déclaré (6) / saison plus froide, pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x — Tj = température limite de fonctionnement Pdh x,x kW Tj = température limite de fonctionnement COPd x,x — Tj = – 15 °C Pdh x,x kW Tj = – 15 °C COPd x,x — Température bivalente Température limite de fonctionnement chauffage / moyenne Tbiv x °C chauffage / moyenne Tol x °C chauffage / plus chaude Tbiv x °C chauffage / plus chaude Tol x °C chauffage / plus froide Tbiv x °C chauffage / plus froide Tol x °C Consommation d'électricité en cycle Efficacité en cycle refroidissement Pcycc x,x kW refroidissement EERcyc x,x — chauffage Pcych x,x kW chauffage COPcyc x,x — Coefficient de dégradation pour la fonction de refroidissement (7) Cdc x,x — Coefficient de dégradation pour la fonction de chauffage (7) Cdh x,x — Puissance électrique absorbée dans les modes autres que le mode «actif» Consommation d'électricité saisonnière mode «arrêt» POFF x,x W refroidissement QCE x kWh/a mode «veille» PSB x,x W chauffage / moyenne QHE/A x kWh/a mode «arrêt par thermostat» PTO x,x W chauffage / plus chaude QHE/W x kWh/a mode «résistance de carter active» PCK x,x W chauffage / plus froide QHE/C x kWh/a Régulation de la puissance (indiquer l'une des trois options) Autres éléments constante O/N Niveau de puissance acoustique (intérieur/extérieur) LWA x,x / x,x dB(A) régulable par paliers O/N Potentiel de réchauffement planétaire PRP x kg éq. CO2 variable O/N Débit d'air nominal (intérieur/extérieur) — x / x m3/h Coordonnées de contact pour tout complément d'information Au minimum, nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.





Tableau 2

Fiche d'informations sur les climatiseurs à simple conduit et à double conduit

Informations d'identification du ou des modèles auxquels correspondent les informations (veuillez compléter le cas échéant)





Description Symbole Valeur Unité Puissance frigorifique de sortie nominale P rated frigorifique [x,x] kW Puissance calorifique de sortie nominale P rated calorifique [x,x] kW Puissance frigorifique absorbée nominale PEER [x,x] kW Puissance calorifique absorbée nominale PCOP [x,x] kW Coefficient d'efficacité énergétique nominal EERrated [x,x] — Coefficient de performance nominal COPrated [x,x] — Consommation d'électricité en mode «arrêt par thermostat» PTO [x,x] W Consommation d'électricité en mode «veille» PSB [x,x] W Consommation d'électricité saisonnière pour les double conduit (DD): consommation d'électricité horaire DD: kWh/60 min. pour les simple conduit (SD): consommation d'électricité horaire Q [x,x] SD: kWh/60 min. Niveau de puissance acoustique (intérieur uniquement) LWA [x] dB(A) Potentiel de réchauffement planétaire du réfrigérant (PRP) PRP [x] kg éq. CO2 Coordonnées de contact pour tout complément d'information Au minimum, nom et adresse du fabricant ou de son mandataire.





Tableau 3

Liste des paramètres de calcul de l'efficacité saisonnière SEER/SCOP

Description Symbole Valeur Unité Remarque Paramètres relatifs à la tranche Indice de la tranche j 0 deux décimales significatives Température extérieure correspondant à la tranche j Tj 0 °C Charge frigorifique correspondant à la tranche j Pc(Tj) 0,00 kW Charge calorifique correspondant à la tranche j Ph(Tj) 0,00 kW Puissance frigorifique correspondant à la tranche j Pdc(Tj) 0,00 kW Puissance calorifique correspondant à la tranche j Pdh(Tj) 0,00 kW Puissance calorifique de l'appareil de chauffage d'appoint correspondant à la tranche j elbu(Tj) 0,00 kW CONSTANTES Température de conception de référence extérieure refroidissement: Tdesignc chauffage: Tdesignh 0 °C Valeurs: voir le tableau 5 Nombre d'heures équivalent en mode actif par saison refroidissement: HCE chauffage: HHE 0 h Valeurs: voir le tableau 8 Nombre d'heures en mode «arrêt par thermostat» par saison HTO 0 h Valeurs: voir le tableau 8 Nombre d'heures en mode «résistance de carter active» par saison HCK 0 h Valeurs: voir le tableau 8 Nombre d'heures en mode «veille» par saison HSB 0 h Valeurs: voir le tableau 8 Nombre d'heures en mode «arrêt» par saison HOFF 0 h Valeurs: voir le tableau 8 Température de l'air intérieur pour le refroidissement Tin 0 °C Valeurs: voir le tableau 6





Tableau 4

Conditions nominales standard (températures de bulbe sec/ de bulbe humide en °C)

Appareil Fonction Température de l'air intérieur Tin Température de l'air extérieur Tj climatiseurs, à l'exception des appareils à simple conduit (mais y compris les double conduit) refroidissement 27 / 19 35 / 24 chauffage 20 / max. 15 7 / 6 climatiseurs à simple conduit refroidissement 35 / 24 35 / 24 (8) chauffage 20 / 12 20 / 12 (8)





Tableau 5

Conditions nominales de référence (températures de bulbe sec/ de bulbe humide wb, en °C)

Fonction / saison Température de l'air intérieur Tin Température de l'air extérieur Tdesignc / Tdesignh Température bivalente Tbiv Température limite de fonctionnement Tol refroidissement 27°C / wb: 19 Tdesignc = 35 / 24 n.d. n.d. chauffage / moyenne 20 °C Tdesignh = –10 / –11 max. 2 max. – 7 chauffage / plus chaude / wb: max. 15 Tdesignh = 2 / 1 max. 7 max. 2 chauffage / plus froide Tdesignh = –22 / –23 max. – 7 max. – 15





Tableau 6

Conditions des essais à charge partielle (wb = température de bulbe humide)

Refroidissement Température de l'air intérieur Température de l'air extérieur A 27 °C / wb: 19 35 °C B 30 °C C 25 °C D 20 °C Chauffage Température de l'air intérieur (°C) (Tin) Température de l'air extérieur (Tj), pour la saison désignée (en °C) Moyenne Plus chaude Plus froide A 20 °C / wb: max. 15 –7 n.d. –7 B +2 +2 +2 C +7 +7 +7 D +12 +12 +12 G n.d. n.d. –15

Tableau 7

Tranches correspondant aux saisons de chauffage et de refroidissement (j = indice de la tranche, Tj = température extérieure, hj = nombre d'heures par an et par tranche)

SAISON DE REFROIDISSEMENT j # Tj °C hj h 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 Nombre total d'heures 2 602





SAISON DE CHAUFFAGE j # Tj °C hj h «Plus chaude» «Moyenne» «Plus froide» 1 à 8 – 30 à – 23 0 0 0 9 –22 0 0 1 10 –21 0 0 6 11 –20 0 0 13 12 –19 0 0 17 13 –18 0 0 19 14 –17 0 0 26 15 –16 0 0 39 16 –15 0 0 41 17 –14 0 0 35 18 –13 0 0 52 19 –12 0 0 37 20 –11 0 0 41 21 –10 0 1 43 22 –9 0 25 54 23 –8 0 23 90 24 –7 0 24 125 25 –6 0 27 169 26 –5 0 68 195 27 –4 0 91 278 28 –3 0 89 306 29 –2 0 165 454 30 –1 0 173 385 31 0 0 240 490 32 1 0 280 533 33 2 3 320 380 34 3 22 357 228 35 4 63 356 261 36 5 63 303 279 37 6 175 330 229 38 7 162 326 269 39 8 259 348 233 40 9 360 335 230 41 10 428 315 243 42 11 430 215 191 43 12 503 169 146 44 13 444 151 150 45 14 384 105 97 46 15 294 74 61 Nombre total d'heures 3 590 4 910 6 446

Tableau 8

Nombre d'heures de fonctionnement par type de climatiseur et par mode de fonctionnement (en h/an)

Type de climatiseur / fonction Unité Saison de chauffage Mode «actif» Mode «arrêt par thermostat» Mode «veille» Mode «arrêt» Mode «résistance de carter active» refroidissement: HCE chauffage: HHE HTO HSB HOFF HCK Climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à double conduit et à simple conduit Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction h/a 350 221 2 142 5 088 7 760 Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions Fonction de refroidissement h/a 350 221 2 142 0 2 672 Fonction de chauffage h/a Moyenne 1 400 179 0 0 179 Plus chaude 1 400 755 0 0 755 Plus froide 2 100 131 0 0 131 Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction h/a Moyenne 1 400 179 0 3 672 3 851 Plus chaude 1 400 755 0 4 345 4 476 Plus froide 2 100 131 0 2 189 2 944 Climatiseurs à double conduit Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction h/60 min 1 s.o. s.o. s.o. s.o. Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions Fonction de refroidissement h/60 min 1 s.o. s.o. s.o. s.o. Fonction de chauffage h/60 min 1 s.o. s.o. s.o. s.o. Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction h/60 min 1 s.o. s.o. s.o. s.o. Climatiseurs à simple conduit Fonction de refroidissement h/60 min 1 s.o. s.o. s.o. s.o. Fonction de chauffage h/60 min 1 s.o. s.o. s.o. s.o.

3. Climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit

La présente partie décrit, pour le chauffage et pour le refroidissement, la méthode de calcul de la performance énergétique saisonnière et de la consommation d'électricité annuelle des climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple conduit et à double conduit.

3.1. SEER

Le SEER est le coefficient d'efficacité énergétique (frigorifique) saisonnier. Il est calculé comme suit:

SEER= QC / QCE Équation 1

Dans cette formule:

Qc est la demande annuelle de refroidissement de référence (en kWh/an), calculée comme suit:

QC = Pdesignc * HCE Équation 2

Dans cette formule:

Pdesignc est la charge frigorifique nominale (en kW). Elle est égale à la puissance frigorifique déclarée Pdc(Tj) lorsque Tj = Tdesignc (température extérieure);

HCE est le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement (en h), tel qu'indiqué dans le tableau 8;

QCE est la consommation annuelle d'électricité pour le refroidissement (en kWh/an). Elle est calculée comme suit:

QCE= (QC / SEERon) + HTO ·PTO+ HCK ·PCK+ HOFF ·POFF+ HSB ·PSB Équation 3 Équation 4

Dans cette formule:

Tj est la température spécifique de la tranche j, telle qu'indiquée dans le tableau 7;

j est l'indice de la tranche;

n est le nombre de tranches;

hj est le nombre d'heures assignées à la tranche j, tel qu'indiqué dans le tableau 7;

Pc(Tj) est la charge frigorifique partielle à la température de tranche Tj. Elle est calculée comme suit:

Pc(Tj) = Pdesignc * pl(Tj) Équation 5

Dans cette formule:

Pdesignc est telle que définie ci-dessus;

pl(Tj) est le rapport de charge partielle. Il est calculé de la façon suivante (et satisfait à pl(Tj) = 1,00 lorsque Tj=Tdesignc):

pl(Tj) = (Tj-16) / (Tdesignc -16) Équation 6

Tdesignc est la température de conception de référence en °C correspondant à la saison de refroidissement, telle qu'indiquée dans le tableau 5;

EERbin(Tj) est le coefficient d'efficacité énergétique relatif à la tranche j, calculé à l'aide des équations ci-dessous pour les unités à puissance constante, régulable par paliers ou variable, conformément à l'approche suivante.

3.1.1. Unités à puissance constante

Calculer l'EERbin(Tj) des points de calcul pour les températures de tranche spécifiées ci-dessous et les utiliser pour calculer par interpolation et par extrapolation les valeurs de l'EERbin(Tj) correspondant aux autres tranches.

Effectuer le calcul pour Tj = 35°C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) Équation 7

pour Tj = 30, 25, 20°C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)*[1 - Cdc*(1 - Pc(Tj)/Pdc(Tj))] Équation 8

Dans cette formule:

EERd(Tj) est le coefficient d'efficacité énergétique déclaré pour la température extérieure spécifiée Tj, tel que déclaré par le fabricant dans le tableau 1;

Pc(Tj) est la charge partielle correspondant à la température de tranche Tj = 30, 25, 20°C, telle que définie dans l'équation 5;

Pdc(Tj) est la puissance frigorifique déclarée pour la température extérieure spécifiée Tj, telle que déclarée par le fabricant dans le tableau 1;

Cdc est le facteur de dégradation en refroidissement. Il est égal soit à la valeur par défaut de 0,25, soit à celle du Cdh (facteur de dégradation en chauffage), soit à la valeur déterminée par des essais et calculée pour Tj = 20 °C, de la façon suivante:

Cdc= (1 – EERcyc/EERd(Tj))/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)) Équation 9

Dans cette formule:

EERcyc est le coefficient d'efficacité énergétique moyen relatif à l'intervalle d'essai cyclique (mode actif + arrêt). Il est calculé en divisant la puissance frigorifique intégrée relative à l'intervalle considéré (en kWh) par la puissance électrique absorbée intégrée relative au même intervalle (en kWh);

Pcycc est la puissance frigorifique moyenne de sortie (en kW) (pondérée en fonction du temps) relative à l'intervalle d'essai cyclique (mode actif + arrêt).

Les valeurs de l'EERbin(Tj) correspondant aux autres tranches sont calculées comme suit:

— pour les tranches j correspondant aux températures extérieures comprises entre Tj < 35°C et Tj > 20°C, à l'exception de Tj = 30°C ou 25°C, les valeurs de l'EERbin(Tj) sont calculées par interpolation linéaire à partir des deux points de calcul les plus proches;

— pour les tranches j correspondant à une température extérieure Tj supérieure à 35°C, les valeurs de l'EERbin(Tj) sont égales à celle de l'EERbin(Tj=35 °C);

— pour les tranches j correspondant à une température extérieure Tj inférieure à 20°C, les valeurs de l'EERbin(Tj) sont égales à celles de l'EERbin(Tj=20 °C).

3.1.2. Unités à puissance régulable par paliers

Calculer l'EERbin(Tj) des points de calcul pour les températures de tranche spécifiées ci-dessous et les utiliser pour calculer par interpolation et par extrapolation les valeurs de l'EERbin(Tj) correspondant aux autres tranches.

Le fabricant déclare pour chaque condition d'essai la puissance frigorifique [Pdc(Tj)] et l'efficacité énergétique [EERd(Tj)] de l'équipement correspondant aux deux paramètres suivants: celui qui correspond à la puissance la plus élevée, notée «_ hi », et celui qui correspond à la puissance la plus faible, notée «_ lo ». L'EERbin(Tj) des points de calcul est calculé à partir des valeurs de la puissance, Pdchi et Pdclo , et de celles de l'efficacité, EERd hi et EERdlo , de la façon ci-dessous:

pour Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) hi Équation 10

pour Tj = 30, 25, 20Tj = 30, 25, 20°C°C:

si Pdesignc*pl(Tj)*(1-tolérance) ≤ Pdc(Tj)lo ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1+tolérance), alors:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)lo Équation 11

Dans cette formule:

tolérance = 10 % Équation 12

si Pdesignc*pl(Tj)*(1-tolérance) ≤ Pdc(Tj) hi ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1+tolérance), alors:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)hi Équation 13

Dans cette formule, la tolérance est telle que définie précédemment.

Si Pc(Tj) > Pdc(Tj)lo , alors:

Équation 14

ou:

EERbin(Tj)= EERdlo · [1 - Cdc · (1 - Pc(Tj) / Pdc(Tj)lo) ] Équation 15

Dans cette formule,

EERd(Tj)hi et EERd(Tj)lo sont les valeurs du coefficient d'efficacité énergétique déclaré, indiquées dans le tableau 1;

Pdc(Tj)hi et Pdc(Tj)lo sont les valeurs de la puissance déclarée, indiquées dans le tableau 1;

Pc(Tj) est la charge partielle correspondant à la tranche j, pour les températures Tj = 20, 25, 30 et 35 °C;

Cdc est le facteur de dégradation en refroidissement. Il est égal soit à la valeur par défaut de 0,25, soit à celle du Cdh (facteur de dégradation en chauffage), soit à la valeur déterminée par des essais et calculée pour Tj = 35 °C, de la façon suivante:

Cdc = (1 – EERcyc/EERd(Tj)lo)/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)lo) Équation 16

Dans cette formule:

EERcyc et Pcycc sont tels que définis précédemment;

les valeurs de l'EERbin(Tj) pour les tranches j aux températures extérieures Tj autres que Tj= 35, 30, 25 et 20 °C sont calculées à l'aide des règles applicables aux unités à puissance constante.

3.1.3. Unités à puissance variable

Calculer l'EERbin(Tj) des points de calcul pour les températures de tranche spécifiées ci-dessous et les utiliser pour calculer par interpolation et par extrapolation les valeurs de l'EERbin(Tj) correspondant aux autres tranches.

Si le système de régulation de puissance de l'unité permet à celle-ci de fonctionner à une puissance Pdc(Tj) égale à la charge partielle requise Pdesignc * (pl(Tj) ± tolérance) , l'EERbin(Tj) de la tranche j est présumé être égal à l'EERd(Tj).

Effectuer le calcul pour Tj = 35, 30, 25 et 20 °C:

si Pdesign*pl(Tj)*(1-tolérance) <Pdc(Tj) < Pdesign*pl(Tj)*(1+tolérance), alors:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) Équation 17

Dans cette formule:

la tolérance, Pdc(Tj), Pdesignc, pl(Tj), EERbin(Tj) et EERd(Tj) sont tels que définis précédemment;

ou: suivre la méthode de calcul applicable aux unités à puissance régulable par paliers.

3.2. SCOP

Le SCOP est le coefficient de performance (calorifique) saisonnier. Le calcul du SCOP est spécifique à une saison de chauffage désignée (moyenne/plus chaude/plus froide), puisque la tranche applicable, la température de conception de référence et la charge nominale sont spécifiques d'une saison de chauffage. Les calculs ci-dessous constituent l'approche générale à reproduire pour chaque saison de chauffage désignée.

Le coefficient de performance saisonnier est calculé de la façon suivante:

SCOP= QH / QHE Équation 18

Dans cette formule:

QH est la demande annuelle de chauffage de référence (en kWh/an), calculée comme suit:

QH = Pdesignh * HHE Équation 19

Dans cette formule:

Pdesignh est la charge calorifique nominale (en kW), qui est calculée à partir du point de bivalence déclaré Tbiv (Tbiv permet de déterminer pl(Tj) pour Tj=Tbiv) et de la puissance déclarée Pdh(Tj) lorsque Tj=Tbiv. En tant que telle, Pdesignh, telle que déclarée dans le tableau 1, représente la charge calorifique lorsque les conditions de fonctionnement sont telles que Tj=Tdesignh, avec pl(Tj) = 1,00;

HHE est le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage (en h), tel qu'indiqué dans le tableau 8;

QHE est la consommation saisonnière d'électricité pour le chauffage (en kWh/an). Elle est calculée comme suit:

QHE= (QH / SCOPon) + HTO · PTO+ HCK · PCK+ HOFF · POFF+ HSB · PSB Équation 20

Dans cette formule:

QH est telle que définie ci-dessus;

HTO , HCK , HOFF , HSB correspondent, respectivement, aux nombres d'heures de fonctionnement saisonnier (en h/an) pour le chauffage en mode «arrêt par thermostat», «résistance de carter active», «arrêt» et «veille», tels que donnés dans le tableau 8;

PTO , PCK , POFF , PSB correspondent, respectivement, à la puissance électrique absorbée (en kW) en mode «arrêt par thermostat», «résistance de carter active», «arrêt» et «veille»;

SCOPon est le coefficient de performance saisonnier moyen, établi à partir des coefficients de performance relatifs à des tranches spécifiques, pondéré par le nombre d'heures par saison durant lesquelles sont réalisées les conditions des tranches considérées, y compris la consommation d'électricité d'appoint des tranches considérées lorsque Pdh(Tj) < Ph(Tj):

Equation 21

Dans cette formule:

Tj, j, n, et hj sont tels que définis précédemment;

Pc(Tj) est la charge calorifique correspondant à la tranche j. Elle est calculée comme suit:

Ph(Tj) = Pdesignh*pl(Tj) Équation 22

Dans cette formule:

pl(Tj) = (Tj-16) / (Tdesignh -16) Équation 23 Équation 23

Tdesignh est la température de conception de référence (en °C) correspondant à la saison de chauffage; elle est indiquée dans le tableau 5 et est déterminée par la saison de chauffage désignée;

elbu(Tj) est la puissance (en kW) d'un dispositif de chauffage d'appoint correspondant à la tranche j, nécessaire pour fournir la charge calorifique partielle lorsque la puissance déclarée ne suffit pas. Elle est calculée de la façon suivante:

si Pdh(Tj) < Ph(Tj): elbu(Tj) = Ph(Tj) - Pdh(Tj) Équation 24 si Pdh(Tj) > Ph(Tj): elbu(Tj) = 0 Équation 25

Pdh(Tj) est la puissance calorifique déclarée correspondant à la tranche j. Elle est calculée à l'aide des valeurs déclarées de Pdh(Tj) aux points d'essai Tj = – 15, – 7, 2, 7, 12 °C et/ou Tbiv, dont la disponibilité dépend de la saison de chauffage désignée (voir dans le tableau 6, pour chaque saison de chauffage, les points pour lesquels des valeurs doivent être déclarées). Pour les tranches autres que celles spécifiées, Pdh(Tj) est calculé par interpolation linéaire à partir des puissances déclarées de Pdh(Tj) aux températures extérieures les plus proches. Pour la saison de chauffage moyenne uniquement et si la saison de chauffage la «plus froide» n'est pas l'une des saisons désignées [c'est-à-dire lorsque COP(-15) n'est pas disponible], il est possible de déroger à cette règle, de façon que les valeurs du COPbin(Tj) correspondant aux températures extérieures – 8, – 9 et – 10 °C soient établies par extrapolation linéaire à partir du COPd(Tj) correspondant aux points de calcul à – 7°C et 7 °C pour les unités à puissance constante. Pour les unités à puissance variable, ces valeurs sont extrapolées à partir du COPd(-7) et du COPd(Tbiv). Dans le cas où Tbiv = – 7 °C, les COP(-8), (-9) et (-10) sont présumés être égaux au COP(-7); si la saison de chauffage désignée est la «plus froide», et que la valeur la plus faible de Pdh est obtenue à une température de – 15 °C, les valeurs de Pdh pour Tj < – 15 °C sont extrapolées à partir des valeurs obtenues pour Tj = – 15 °C et – 7 °C.

COPbin(Tj) est le coefficient de performance relatif à la tranche j, calculé à l'aide des équations ci-dessous pour les unités à puissance constante, régulable par paliers ou variable, selon l'approche suivante.

3.2.1. Unités à puissance constante

Calculer le COPbin(Tj) des points de calcul pour les températures de tranche spécifiées ci-dessous et les utiliser pour calculer par interpolation et par extrapolation les valeurs du COPbin(Tj) correspondant aux autres tranches.

Effectuer le calcul pour Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (9), (10)), et pour Tbiv;

si Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj) (dans cette condition, l'unité à puissance constante fonctionne de façon cyclique)

COPbin(Tj))= COPd(Tj)* [1 – Cdh * (1 – Ph(Tj)/Pdh(Tj))] Équation 26

ou: si Pdh(Tj) < Ph(Tj) (dans cette situation le dispositif de chauffage d'appoint est nécessaire pour fournir la charge calorifique):

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Équation 27

Dans cette formule:

COPd(Tj) est le coefficient de performance correspondant à la température extérieure spécifiée Tj, tel que déclarée par le fabricant dans le tableau 1;

Pdh(Tj) est la puissance calorifique correspondant à la température extérieure spécifiée Tj, telle que déclarée par le fabricant dans le tableau 1;

Ph(Tj) est la charge partielle (en kW) correspondant à la température extérieure spécifiée Tj, telle que définie dans l'équation 5;

Cdh est le facteur de dégradation en chauffage. Il est égal soit à la valeur par défaut de 0,25, soit à celle du Cdc (facteur de dégradation en refroidissement), soit à la valeur déterminée par des essais et calculée pour Tj = 12 °C, de la façon suivante:

Cdc= (1 – COPcyc/COPd(Tj))/(1 – Pcych/Pdh(Tj)) Équation 28

Dans cette formule:

COPcyc est le coefficient de performance moyen relatif à l'intervalle d'essai cyclique (mode actif + arrêt). Il est calculé en divisant la puissance calorifique intégrée relative à l'intervalle considéré (en kWh) par la puissance électrique absorbée intégrée relative au même intervalle (en kWh);

Pcych est la puissance calorifique moyenne de sortie (en kW) (pondérée en fonction du temps) relative à l'intervalle d'essai cyclique (mode actif + arrêt);

Les valeurs du COPbin(Tj) correspondant aux autres tranches sont calculées comme suit: — pour les tranches j correspondant à des températures extérieures Tj situées entre les températures de 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (voir notes de bas de page no 6 et no 7) et Tbiv, le COPbin(Tj) est calculé par interpolation et par extrapolation à partir des points de calcul les plus proches connus; — pour la saison de chauffage moyenne uniquement et si la saison de chauffage la «plus froide» n'est pas l'une des saisons désignées [c'est-à-dire lorsque le COP(-15) n'est pas disponible], il est possible de déroger à cette règle, de façon que les valeurs du COPbin(Tj) pour les températures extérieures – 8, – 9 and – 10 °C soient établies par extrapolation linéaire à partir du COP des points de calcul à – 7 °C and 7 °C; — pour les tranches j correspondant à une température extérieure Tj supérieure à 12 °C, le COPbin(Tj) est calculé par extrapolation linéaire à partir du COPbin(Tj) des points de calcul aux températures extérieures Tj = 7 et Tj = 12; — pour les tranches j correspondant à une température extérieure Tj inférieure à Tol, le COPbin(Tj) est égal à 1, de façon à éviter une division par zéro; cependant, en réalité, sa valeur n'a pas d'importance car la valeur de [Ph(Tj)-elbu(Tj)] dans l'équation permettant de calculer le SCOPon (équation no 20) est égale à zéro.

3.2.2. Unités à puissance régulable par paliers

Calculer le COPbin(Tj) des points de calcul pour les températures de tranche spécifiées ci-dessous et les utiliser pour calculer par interpolation et par extrapolation les valeurs du COPbin(Tj) correspondant aux autres tranches.

Le fabricant déclare pour chaque condition d'essai requise [aux températures extérieures Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (voir notes de bas de page no 6 et no 7) et à Tbiv, en fonction de la saison de chauffage désignée], la puissance calorifique [Pdh(Tj)] et le coefficient de performance [COPd(Tj)] de l'équipement pour les deux paramètres possibles suivants: celui qui correspond à la puissance la plus élevée, notée «_hi », et celui qui correspond à la puissance la plus faible, notée «_lo ». Le COPbin(Tj) des points de calcul est calculé à partir des valeurs de la puissance Pdhhi, Pdhlo et/ou de l'efficacité COPdhi , COPdlo de la façon suivante:

Réaliser le calcul pour Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (voir notes de bas de page no 6 et no 7), et pour Tbiv:

si Pdesignh*pl(Tj)*(1-tolérance) ≤ Pdhlo ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1+tolérance), alors

COPbin(Tj) = COPdlo Équation 29

Dans cette formule, la tolérance est telle que décrite précédemment.

si Pdesignh*pl(Tj)*(1-tolérance)≤ Pdhhi ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1+tolérance), alors

COPbin(Tj) = COPdhi Équation 30

Dans cette formule, la tolérance est telle que décrite précédemment.

ou si Ph(Tj) > Pdh(Tj)lo et Ph(Tj) < Pdh(Tj)hi , alors:

Équation 31

ou:

COPbin(Tj)= COP(Tj)lo · [1 - Cdhlo · (1 - Ph(Tj) / Pdh(Tj)lo) ] Équation 32

Dans cette formule:

COPd(Tj) hi et COPd(Tj)lo sont les valeurs du coefficient de performance déclarées dans le tableau 1;

Pdh(Tj) hi et Pdh(Tj)lo sont les valeurs de la puissance déclarées dans le tableau 1;

Ph(Tj) est la charge calorifique de la tranche j, pour Tj = 7, 2, – 7, – 15 °C (voir notes de bas de page no 6 et no 7);

Cdhlo est le facteur de dégradation en chauffage. Il est égal soit à la valeur par défaut de 0,25, soit à celle du Cdc (facteur de dégradation en refroidissement), soit à la valeur déterminée par des essais et calculée pour Tj = 12 °C, de la façon suivante:

Cdc= (1 – COPcyc/COPd(Tj)lo)/(1 – Pcych/Pdh(Tj)lo) Équation 33

Dans cette formule:

COPcyc et Pcych sont tels que définis précédemment;

les valeurs du COPbin(Tj) pour les tranches j aux températures extérieures Tj autres que Tj =7, 2, – 7, – 15 °C (voir notes de bas de page no 6 et no 7) sont calculées à l'aide des règles applicables aux unités à puissance constante.

3.2.3. Unités à puissance variable

Calculer le COPbin(Tj) des points de calcul pour les températures de tranche spécifiées ci-dessous et les utiliser pour calculer par interpolation et par extrapolation les valeurs du COPbin(Tj) correspondant aux autres tranches.

Si le système de régulation de puissance de l'unité permet à celle-ci de fonctionner à une puissance Pdh(Tj) égale à la charge partielle requise Pdesignh*(pl(Tj) ± tolérance) , le COPbin(Tj) de la tranche j est présumé être égal au COPd(Tj).

Réaliser le calcul pour Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (voir notes de bas de page no 6 et no 7):

si Pdesign*pl(Tj)*(1-tolérance) <Pdc(Tj) < Pdesign*pl(Tj)*(1+tolérance), alors:

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Équation 34

Dans cette formule:

la tolérance, Pdh(Tj), Pdesignh, pl(Tj), COPbin(Tj) et COPd(Tj) ) sont tels que définis précédemment;

ou: suivre la méthode de calcul applicable aux unités à puissance régulable par paliers.

3.3. Détermination de PTO, PSB, POFF et PCK

3.3.1. Détermination de PTO

La consommation d'électricité en mode «arrêt par thermostat» est obtenue au cours des essais cycliques requis pour déterminer les valeurs de Cd et de Cc.

Si aucun essai cyclique n'est réalisé, à la suite de l'essai à 20 °C en refroidissement (pour les unités n'offrant que cette fonction ou pour les unités réversibles), le point de consigne du thermostat est augmenté jusqu'à ce que le compresseur s'arrête. La consommation d'électricité en mode «veille» est soustraite de la consommation totale d'électricité mesurée de l'unité, dans le but de déterminer la consommation d'électricité en mode «arrêt par thermostat» sur un intervalle de temps d'au moins une heure.

3.3.2. Détermination de PSB

À la température ambiante de 35 °C en refroidissement, l'unité est arrêtée au moyen du dispositif qui sert à la contrôler. Au terme de 10 minutes, la consommation d'électricité résiduelle est mesurée et établie comme la consommation d'électricité en mode «veille».

Pour les unités n'offrant que la fonction de chauffage, les mesures sont réalisées de la même façon, mais à une température ambiante de 12 °C.

3.3.3. Détermination de POFF

Après l'essai de consommation en mode «veille», l'unité est placée en mode «arrêt» mais reste branchée. Au terme de 10 minutes, la consommation d'électricité résiduelle est mesurée et établie comme la consommation d'électricité en mode «arrêt».

Si l'unité ne dispose pas du mode arrêt (par exemple, s'il s'agit de la ou des unités intérieures d'un système multiblocs), la consommation d'électricité en mode «arrêt» est réputée être égale à celle en mode «veille».

3.3.4. Détermination de PCK

L'essai est réalisé en chauffage, à une température ambiante de 2 °C. L'unité est arrêtée au moyen du dispositif qui sert à la contrôler après au minimum 20 minutes de fonctionnement en chauffage, et la consommation d'énergie de l'unité est mesurée durant 8 heures. Si l'unité n'offre pas de fonction de chauffage, la fonction de refroidissement est utilisée. On calcule la moyenne de la puissance absorbée sur 8 heures.

La consommation d'électricité en mode «veille» est soustraite de cette consommation d'électricité mesurée dans le but de déterminer la consommation d'électricité en mode «résistance de carter active».

4. Climatiseurs à simple et à double conduit

4.1. EER

Le coefficient d'efficacité énergétique EERd(Tj) des climatiseurs à simple et à double conduit est déclaré pour Tin et Tj aux conditions nominales standard, et il est calculé de la façon suivante:

EERd(Tj) = Pdc(Tj) / PEER Équation 35

Dans cette formule:

Pdc(Tj) est la puissance frigorifique déclarée (en kW) aux conditions nominales standard indiquées dans le tableau 4;

PEER est la puissance électrique absorbée totale de l'appareil (en kW) aux conditions nominales standard indiquées dans le tableau 4.

4.2. COP

Le coefficient de performance COPd des climatiseurs à simple conduit et à double conduit est déclaré pour Tin et Tj aux conditions nominales standard, et il est calculé de la façon suivante:

COPd(Tj) = Pdh(Tj) / PCOP Equation 36

Dans cette formule:

Pdh(Tj) est la puissance calorifique déclarée (en kW) (du cycle à compression de vapeur uniquement) aux conditions nominales standard indiquées dans le tableau 4;

PCOP est la puissance électrique absorbée totale de l'appareil (en kW) aux conditions nominales standard indiquées dans le tableau 4.

4.3. Consommation d'électricité saisonnière

La consommation d'électricité des climatiseurs à double conduit QDD (en kWh/60 min) est calculée, pour le refroidissement ou pour le chauffage, de la façon suivante:

pour le refroidissement: QDD = HCE·PEER + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Équation 37 pour le chauffage: QDD = HHE·PCOP + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Équation 38

Dans cette formule:

HCE, HHE, HTO, HSB, HOFF, HCK correspondent, respectivement, aux nombres d'heures (h) de fonctionnement pour le refroidissement et pour le chauffage, en mode «marche», «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active», respectivement, tels que donnés dans le tableau 8;

PEER, PCOP, PTO, PSB, POFF, PCK correspondent aux valeurs de la consommation moyenne d'électricité relatives, respectivement, à la puissance frigorifique absorbée nominale (PEER ) et à la puissance calorifique absorbée nominale (PCOP ), en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active», respectivement, telles que déclarées par le fabricant.

La consommation d'électricité des climatiseurs à simple conduit QSD (en kWh/60 min) est exprimée pour le mode actif uniquement, en fixant à 1 la valeur du nombre d'heures équivalent en mode actif (HCE , HHE ):

pour le refroidissement: QSD = HCE·PEER Équation 39 pour le chauffage: QSD = HHE·PCOP Équation 40

Dans cette formule:

PEER et PCOP sont telles que définies précédemment.

Annexe A: Le graphique ci-dessous montre (pour le chauffage) la relation entre le point de bivalence Tbiv et la charge partielle, y compris la charge calorifique nominale à Tdesignh (c'est-à-dire lorsque la charge partielle est égale à 1). La zone dans laquelle la charge partielle est supérieure à la puissance déclarée est présumée être assurée par le dispositif de chauffage électrique d'appoint.

PARTIE 2 – VENTILATEURS DE CONFORT

1. Définitions on entend par:

(1) «ventilateur de confort», un appareil conçu en premier lieu pour créer un mouvement d'air autour d'une personne, ou dirigé vers une partie de son corps, afin d'améliorer son confort en la rafraîchissant, y compris les ventilateurs de confort dotés de fonctionnalités additionnelles telles que l'éclairage;

(2) «puissance absorbée du ventilateur» (PF ), la puissance électrique absorbée par un ventilateur de confort, exprimée en watts, lorsque l'appareil est réglé à son débit d'air maximal déclaré et que le mécanisme oscillant est enclenché (le cas échéant);

(3) «valeur de service» (SV) [en (m3/min)/W], le rapport, pour les ventilateurs de confort, entre le débit d'air maximal (en m3/min) et la puissance absorbée (en W);

(4) «débit d'air maximal du ventilateur» (F), le débit d'air du ventilateur de confort réglé à son maximum (en m3/min), mesuré à la sortie d'air du ventilateur lorsque le mécanisme oscillant (le cas échéant) est arrêté;

(5) «mécanisme oscillant», la capacité du ventilateur de confort à faire varier automatiquement, lorsqu'il fonctionne, la direction du flux d'air;

(6) «consommation d'électricité du ventilateur» (Q) (en kWh/a), la consommation annuelle d'électricité du ventilateur de confort,

(7) «niveau de puissance acoustique du ventilateur», le niveau de puissance acoustique, pondéré de la valeur A, du ventilateur de confort réglé sur son débit d'air maximal, mesuré à la sortie d'air de l'appareil;

(8) «nombre d'heures en mode actif du ventilateur» (HCE ), le nombre d'heures (h/an) durant lesquelles le ventilateur est présumé fournir le débit d'air maximal, tel qu'indiqué au point 2, tableau 10.

2. Tableaux

Tableau 9

Fiche d'informations sur les ventilateurs de confort

Informations d'identification du ou des modèles auxquels correspondent les informations (veuillez compléter le cas échéant)





Description Symbole Valeur Unité Débit d'air maximal du ventilateur F [x,x] m3/min Puissance absorbée du ventilateur P [x,x] W Valeur de service SV [x,x] (m3/min)/W Consommation d'électricité en mode «veille» PSB [x,x] W Niveau de puissance acoustique LWA [x] dB(A) Norme de mesure relative à la valeur de service [Indiquer ici la référence de la norme de mesure utilisée] Coordonnées de contact pour tout complément d'information Au minimum, nom, fonction, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone.





Tableau 10

Nombre d'heures de fonctionnement des ventilateurs de confort

Unité Mode «actif» Mode «veille» Mode «arrêt» HCE HSB HOFF Ventilateur de confort h/a 320 1 120 0

3. Valeur de service et consommation annuelle d'électricité

3.1. Valeur de service

La valeur de service SV (en m3/min/W) des ventilateurs de confort est calculée de la façon suivante:

SV = F/ PF Équation 41

Dans cette formule:

F est le débit d'air maximal du ventilateur (en m3/min);

PF est la puissance absorbée du ventilateur (en W).

3.2. Consommation d'électricité saisonnière

La consommation saisonnière d'électricité des ventilateurs Q (en kWh/an) est calculée comme suit:

Q = HCE·PF + HSB·PSB Équation 42

Dans cette formule:

HCE et HSB correspondent, respectivement, aux nombres d'heures de fonctionnement (en h/a) en mode «actif» et en mode «veille», indiqués dans le tableau 10;

PF est la puissance absorbée nominale du ventilateur (en kW);

PSB est la consommation d'électricité en mode «veille» (en kW).

Pour la consommation d'électricité en mode «veille» (PSB ), on utilise la même méthode d'essai que pour les appareils de climatisation.

La puissance électrique absorbée du ventilateur est mesurée avec le mécanisme oscillant enclenché. Le débit d'air est mesuré avec le mécanisme oscillant non enclenché.

PARTIE 3 – ASPECTS GÉNÉRAUX

RAPPORTS D’ESSAIS

Aux fins de l'évaluation de la conformité, le fabricant prépare et met à disposition, à la demande des autorités de surveillance du marché, les rapports d'essais et toute la documentation nécessaire pour étayer les informations qu'il déclare.

Les rapports d'essai contiennent toutes les informations pertinentes sur les mesures, y compris, au minimum:

— les graphiques et tableaux pertinents et les tableaux de valeurs échantillonnées indiquant les températures, les valeurs de l'humidité relative, les charges partielles, les débits d'air, la distorsion de tension / de fréquence / harmonique au cours de la ou des périodes d'essai pour tous les points d'essai pertinents;

— description de la ou des méthodes d'essai applicables, du laboratoire et des conditions ambiantes, des installations d'essai matérielles en précisant la position des dispositifs de capture des données (tels que les capteurs) et les équipements de traitement des données, ainsi que le domaine de fonctionnement et la précision des mesures;

— paramètres de l'unité testée, description de la fonction de passage automatique d'un paramètre à l'autre (par exemple, entre le mode «arrêt» et le mode «veille»);

— description de la séquence d'essai suivie, par exemple pour arriver aux conditions d'équilibre applicables.

Pour les unités à puissance variable, lorsque l'EER, le COP et les puissances sont déclarés, ces valeurs sont données pour les mêmes paramètres de fréquence et pour les mêmes conditions à charge partielle.

Le rapport d'essai comprend les résultats du ou des essais à charge partielle et le calcul de l'EER ou du COP, du SEER/du SCOP de référence et du SEERon/ du SCOPon de référence, le cas échéant.

Dans le rapport d'essai, les valeurs calculées de l'EER / du COP et du SEER/ du SEERon/ du SCOP/ du SCOPon de référence sont fondées sur les valeurs déclarées par le fabricant, à condition que ces valeurs soient situées dans les valeurs de tolérance acceptables.

Lorsque ledit document ne décrit pas les conditions de mesures, les calculs ou d'autres aspects, les fabricants renvoient aux mesures et calculs réalisés à l'aide d'une méthode fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et dont les résultats sont réputés avoir une faible incertitude, y compris les méthodes figurant dans les documents dont le numéro de référence a été publié à cette fin dans le Journal officiel de l’Union européenne.

(1) À terme, ces méthodes de mesure transitoires seront remplacées par des normes harmonisées. Lorsqu'elles seront disponibles, les références des normes harmonisées seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2009/125/CE.

(2) JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(3) Troisième rapport d'évaluation du GIEC sur l'évolution du climat, 2001. Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat: http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm

(4) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (éd.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.

(5) Pour les systèmes multiblocs (multisplit), les données sont fournies pour un ratio de puissance égal à 1.

(6) Pour les unités à puissance régulable par paliers, deux valeurs divisées par une barre oblique («/») seront déclarées dans chaque case des parties «puissance déclarée» et «EER déclaré / COP déclaré» de l'unité. Le nombre de décimales figurant dans la case indique la précision des informations à fournir.

(7) Si la valeur par défaut pour Cd est fixée à 0,25, les (résultats des) essais cycliques ne sont pas requis. Dans les autres cas, la valeur d'essai cyclique est requise soit pour le chauffage, soit pour le refroidissement.

(8) Pour les climatiseurs à simple conduit, le condenseur (l'évaporateur), lorsqu'il produit du froid (de la chaleur), n'est pas alimenté par l'air extérieur, mais par l'air intérieur.

(9) Tj = – 7 °C n'est pas requis pour la saison de chauffage «plus chaude».

(10) Tj = – 15 °C n'est pas requis pour les saisons de chauffage «plus chaude» et «moyenne».