b)

Pour les refroidisseurs et les climatiseurs utilisant des combustibles i) L’efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux ηS,c est définie comme suit: où: — SPERc est le coefficient sur énergie primaire saisonnier pour le refroidissement, exprimé en %, — F(i) désigne les corrections calculées conformément au point 3.3, exprimées en %. ii) Calcul du SPERc: où: et où: et iii) Le GUEc,bin(Tj) et l’AEFc,bin(Tj) sont calculés comme suit: 1) Pour les climatiseurs à combustion interne (raccordés à un système de refroidissement à air) dont la puissance régulée est constante: dans le cas où la puissance frigorifique déclarée la plus faible dépasse la charge frigorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0): et, où: — GUEd(Tj) = rendement de la consommation de gaz déclaré à la température extérieure Tj, — AEFd(Tj) = indice énergétique auxiliaire déclaré à la température extérieure Tj, — Cd = 0,25 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique, et 2) Pour les refroidisseurs de confort à combustion interne (raccordés à un système de refroidissement à eau) dont la puissance régulée est constante: dans le cas où la puissance frigorifique déclarée la plus faible dépasse la charge frigorifique partielle (ou le rapport de puissance CRu <1,0): où: — EERd(Tj) = coefficient de performance déclaré; — Cc = 0,9 (valeur par défaut) ou établi par un essai cyclique; et 3) Pour les unités à puissance étagée ou variable: Déterminer la puissance frigorifique déclarée au palier ou à l’incrément le plus proche du régulateur de puissance de l’unité afin d’atteindre la charge frigorifique requise. Si ce palier permet à la puissance frigorifique d’atteindre la charge frigorifique requise à +/- 10 % (p.ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge frigorifique requise de 9 kW), le GUEbin(Tj) est présumé être égal au GUEd(Tj) et l’AEFbin(Tj) est présumé être égal à l’AEFd(Tj). Si ce palier ne permet pas à la puissance frigorifique d’atteindre la charge frigorifique requise à +/- 10 % (p.ex. entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge frigorifique requise de 9 kW), déterminer la puissance et le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) aux températures à charge partielle définies pour les paliers des deux côtés de la charge frigorifique requise. La puissance frigorifique à charge partielle, le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) à la charge frigorifique requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus à partir de ces deux paliers. Si le plus petit palier de régulation de l’unité permet uniquement une puissance frigorifique déclarée supérieure à la charge frigorifique requise, le GUEbin(Tj) et l’AEFbin(Tj) au rapport de charge partielle requis sont calculés en utilisant l’approche établie pour les unités à puissance constante. Pour les tranches représentant des conditions de fonctionnement autres que celles décrites ci-avant, le GUEbin et l’AEFbin sont établis par interpolation, sauf pour les conditions de charge partielle supérieures à la condition de charge partielle A, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition A sont utilisées, et pour les conditions de charge partielle inférieures à la condition de charge partielle D, pour lesquelles les mêmes valeurs que pour la condition D sont utilisées; et où: — QEc = puissance frigorifique effective, en kW, — QEhr,c = puissance effective de récupération de chaleur, en kW, — Qgmc = apport de chaleur mesuré pour le refroidissement, en kW, et où: — QEc = puissance frigorifique effective, en kW, — QEhr,c = puissance effective de récupération de chaleur, en kW, — PEc = apport de puissance électrique effectif pour le refroidissement, en kW.