3)

Le texte suivant est ajouté: «Tableau 4 CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU DES CÂBLES ÉLECTRIQUES Classe Méthode(s) d'essai Critères de classification Classification supplémentaire Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scénario 2 (5) et FS ≤ 1,75 m et THR1 200s ≤ 10 MJ et HRR de pointe ≤ 20 kW et FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Production de fumée (2) (6); gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scénario 1 (5) et FS ≤ 1,5 m; et THR1 200s ≤ 15 MJ; et HRR de pointe ≤ 30 kW; et FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Production de fumée (2) (7) gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scénario 1 (5) et FS ≤ 2,0 m; et THR1 200s ≤ 30 MJ et HRR de pointe ≤ 60 kW; et FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Production de fumée (2) (7) gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scénario 1 (5) et THR1 200s ≤ 70 MJ; et HRR de pointe ≤ 400 kW; et FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Production de fumée (2) (7); gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Aucune performance déterminée CONDITIONS DE MONTAGE ET DE FIXATION ET DÉFINITIONS DES PARAMÈTRES D'ESSAI POUR LES CÂBLES ÉLECTRIQUES [MENTIONNÉES À LA NOTE (5) DU TABLEAU 4] 1. Conditions de montage et de fixation 1.1. Montage général de l'échantillon d'essai pour les classes B1ca, B2ca, Cca et Dca Les câbles sont montés sur la face avant d'une échelle standard (EN 50266-1). Des tronçons de câble de 3,5 m de longueur sont utilisés. La partie inférieure des câbles électriques est située à 20 cm sous le bord inférieur du brûleur. Les câbles sont disposés au milieu de l'échelle (par rapport à sa largeur). Chaque câble ou faisceau de câbles à essayer est attaché séparément à chaque échelon de l'échelle au moyen d'un fil métallique (acier ou cuivre). Pour les câbles électriques de diamètre inférieur ou égal à 50 mm, il convient d'utiliser du fil d'un diamètre de 0,5 à 1,0 mm. Pour les câbles de diamètre supérieur à 50 mm, on utilisera du fil d'un diamètre de 1,0 à 1,5 mm. Lors du montage des éprouvettes, la première éprouvette est disposée approximativement au centre de l'échelle et les éprouvettes suivantes sont ajoutées de chaque côté, de telle sorte que toute la rangée d'éprouvettes soit à peu près centrée sur l'échelle. L'espacement et le regroupement en faisceaux sont expliqués plus bas. Tous les 25 cm dans le sens de la hauteur, une ligne horizontale est tracée, afin de mesurer la propagation de flamme en fonction du temps. La première ligne (c'est à dire la ligne zéro) est à la même hauteur que le brûleur. Les câbles sont montés comme suit, en fonction de la classification demandée: 1.1.1. Classes B2ca, Cca et Dca La technique de montage choisie dépend du diamètre du câble électrique, comme indiqué dans le tableau 4.1. Tableau 4.1 MONTAGE EN FONCTION DU DIAMÈTRE DU CÂBLE Diamètre du câble Montage Supérieur ou égal à 20 mm Espacement de 20 mm entre les câbles De 5 à 20 mm Espacement équivalent à un diamètre de câble entre les câbles Inférieur ou égal à 5 mm Les câbles sont regroupés en faisceaux de 10 mm de diamètre. Les faisceaux ne sont pas torsadés. L'espacement entre les faisceaux est de 10 mm Les seuils de diamètre sont déterminés en arrondissant le diamètre au millimètre le plus proche, sauf dans le cas des câbles de diamètre inférieur à 5 mm, où il n'est pas procédé à un tel arrondi. Les formules suivantes sont utilisées pour la détermination du nombre de tronçons de câble par essai. 1.1.1.1. Pour les câbles de diamètre supérieur ou égal à 20 mm Le nombre de câbles (N) est fourni par la formule: … équation 1 où: dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et arrondi au mm le plus proche); fonction int = la partie entière du résultat (c'est à dire la valeur arrondie vers le bas). 1.1.1.2. Pour les câbles de diamètre supérieur à 5 mm, mais inférieur à 20 mm Le nombre de câbles (N) est fourni par la formule: … équation 2 où: dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et arrondi); fonction int = la partie entière du résultat (c'est à dire la valeur arrondie vers le bas). 1.1.1.3. Pour les câbles ou fils de diamètre inférieur ou égal à 5 mm Le nombre de faisceaux de câbles de 10 mm de diamètre (Nbu ) est fourni par la formule: … équation 3 Il convient, par conséquent, de monter 15 faisceaux espacés chacun de 10 mm. Le nombre de câbles dans chaque faisceau (n) est: … équation 4 où: dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et non arrondi). Le nombre de tronçons de câble ou de fil de diamètre inférieur à 5 mm (CL) est donc: CL = n × 15 … équation 5 1.1.1.4. Longueur totale de câble par essai La longueur totale L (exprimée en m) par essai est: L = n × 15 × 3,5 pour d c ≤= 5 mm où L = N × 3,5 pour d c > 5 mm … équation 6 1.1.2. Class B1ca Une plaque incombustible en silicate de calcium, d'une masse volumique de 870 ± 50 kg/m3 et d'une épaisseur de 11 ± 2 mm, est fixée à l'arrière du chemin de câbles. Cette plaque peut être montée en deux parties. Sous tous les autres aspects, le montage des câbles est le même que pour les classes B2ca, Cca et Dca. 2. Définitions des paramètres d'essai Tableau 4.2 DÉFINITIONS DES PARAMÈTRES DES ESSAIS FIPEC20 SCÉNARIOS 1 ET 2 Tous les paramètres calculés sont évalués pendant 20 minutes à partir du début de l'essai (allumage du brûleur).

Paramètre Explication Début de l'essai Allumage du brûleur Fin de l'essai 20 minutes après l'allumage du brûleur (fin de la période de calcul des paramètres) HRRsm30, kW Moyenne glissante sur 30 secondes du taux de dégagement thermique SPRsm60, m2/s Moyenne glissante sur 60 secondes du taux d'émission de fumée HRR de pointe, kW Valeur maximale de HRRsm30 entre le début et la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage SPR de pointe, m2/s Valeur maximale de SPRsm60 entre le début et la fin de l'essai THR1 200, MJ Dégagement thermique total (HRRsm30) du début à la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage TSP1 200, m2 Émission de fumée totale (SPRsm60) entre le début et la fin de l'essai FIGRA, W/s Indice FIGRA (FIre Growth RAte — accélération de la production énergétique), défini comme la valeur maximale du quotient entre HRRsm30, hors contribution de la source d'allumage, et le temps. Valeurs seuils: HRRsm30 = 3 kW et THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Indice SMOGRA (SMOke Growth RAte — accélération de la production de fumée), défini comme la valeur maximale du quotient entre SPRsm60 et le temps, multipliée par 10 000. Valeurs seuils: SPRsm60 = 0,1 m2/s et TSP = 6 m2 PCS Pouvoir calorifique supérieur FS Propagation de flamme (longueur endommagée) H Propagation de flamme FIPEC Réaction au feu des câbles électriques (FIre Performance of Electric Cables)»