c)

Exigences d'information pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit. Tableau 1 Exigences en matière d'information (4) (le nombre de décimales figurant dans la case indique la précision des informations à fournir) Informations d'identification du ou des modèles:

Fonction (indiquer si elle est proposée) Si la fonction de chauffage est proposée: indiquer la saison de chauffage à laquelle correspondent les informations. Les valeurs indiquées doivent se rapporter à une seule saison de chauffage à la fois et être renseignées au minimum pour la saison «moyenne». refroidissement O/N moyenne (obligatoire) O/N chauffage O/N plus chaude (le cas échéant) O/N plus froide (le cas échéant) O/N Caractéristique symbole valeur unité Caractéristique symbole valeur unité Charge nominale Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier refroidissement Pdesignc x,x kW refroidissement SEER x,x — chauffage/moyenne Pdesignh x,x kW chauffage/moyenne SCOP/A x,x — chauffage/plus chaude Pdesignh x,x kW chauffage/plus chaude SCOP/W x,x — chauffage/plus froide Pdesignh x,x kW chauffage/plus froide SCOP/C x,x — Puissance frigorifique déclarée (5) pour une température intérieure de 27(19) °C et extérieure Tj Coefficient d'efficacité énergétique déclaré (5), pour une température intérieure de 27(19) °C et extérieure Tj Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — Puissance calorifique déclarée (5)/saison moyenne, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj Coefficient de performance déclaré (5)/saison moyenne, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x — Tj = température limite de fonctionnement Pdh x,x kW Tj = température limite de fonctionnement COPd x,x — Puissance calorifique déclarée (5)/saison plus chaude, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj Coefficient de performance déclaré (5)/saison plus chaude, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x — Tj = température limite de fonctionnement Pdh x,x kW Tj = température limite de fonctionnement COPd x,x — Puissance calorifique déclarée (5)/saison plus froide, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj Coefficient de performance déclaré (5)/saison plus froide, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x — Tj = température limite de fonctionnement Pdh x,x kW Tj = température limite de fonctionnement COPd x,x — Tj = – 15 °C Pdh x,x kW Tj = – 15 °C COPd x,x — Température bivalente Température limite de fonctionnement chauffage/moyenne Tbiv x °C chauffage/moyenne Tol x °C chauffage/plus chaude Tbiv x °C chauffage/plus chaude Tol x °C chauffage/plus froide Tbiv x °C chauffage/plus froide Tol x °C Puissance correspondant à un intervalle de cycle Efficacité correspondant à un intervalle de cycle pour le refroidissement Pcycc x,x kW pour le refroidissement EERcyc x,x — pour le chauffage Pcych x,x kW pour le chauffage COPcyc x,x — Coefficient de dégradation en phase de refroidissement (6) Cdc x,x — Coefficient de dégradation en phase de chauffage (6) Cdh x,x — Puissance électrique absorbée pour les modes autres que le mode «actif» Consommation d'électricité annuelle mode «arrêt» POFF x,x kW refroidissement QCE x kWh/a mode «veille» PSB x,x kW chauffage/moyenne QHE x kWh/a mode «arrêt par thermostat» PTO x,x kW chauffage/plus chaude QHE x kWh/a mode «résistance de carter active» PCK x,x kW chauffage/plus froide QHE x kWh/a Régulation de la puissance (indiquer l'une des trois options) Autres caractéristiques constante O/N Niveau de puissance acoustique (intérieur/extérieur) LWA x,x / x,x dB(A) par paliers O/N Potentiel de réchauffement planétaire PRP x kg éq. CO2 variable O/N Débit d'air nominal (intérieur/extérieur) — x / x m3/h Coordonnées de contact pour tout complément d'information Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire Si les informations demandées dans le tableau 1 ci-dessus sont utiles pour la fonctionnalité, le fabricant les fournit dans la documentation technique du produit. Pour les unités proposant une régulation de la puissance«par paliers», deux valeurs, à savoir la plus haute et la plus basse, notées «hi/lo» et séparées par une barre oblique («/»), doivent être déclarées dans toutes les cases relatives à la «puissance déclarée».