2000D0147 — FR — 04.11.2006 — 002.001

Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction [notifiée sous le numéro C(2000) 133] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/147/CE) (JO L 050, 23.2.2000, p.14)

Modifié par:





Rectifié par:









▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 février 2000

portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction

[notifiée sous le numéro C(2000) 133]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/147/CE)







LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 1 ), modifiée par la directive 93/68/CEE ( 2 ), et notamment ses articles 3, 6 et 20, considérant ce qui suit: (1) L'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 89/106/CEE dispose que, afin de tenir compte des différences éventuelles de niveau de protection existant à l'échelon national, régional ou local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de classes de performance dans les documents interprétatifs. Ces documents ont été publiés dans le cadre de la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE ( 3 ). (2) Le point 4.2.1 du document interprétatif no 2 justifie la nécessité de fixer différents niveaux pour l'exigence essentielle, en fonction du type, de l'utilisation et de l'emplacement des ouvrages de construction, de leur conception et de la présence de moyens de secours. (3) Le point 2.2 du document interprétatif no 2 énumère une série de mesures connexes visant au respect de l'exigence essentielle «sécurité en cas d'incendie» et concourant à la définition de la stratégie pouvant être mise en place de différentes façons dans les États membres, en matière de sécurité en cas d'incendie. (4) Le point 4.2.3.3 du document interprétatif no 2 indique qu'une des mesures en vigueur dans les États membres consiste à limiter l'apparition et l'extension du feu et de la fumée dans le local d'origine (ou dans une zone donnée) en limitant la contribution des produits de construction au plein développement d'un feu. (5) La définition des classes de l'exigence essentielle dépend en partie du niveau de cette limitation. (6) Le niveau de cette limitation peut n'être exprimé que par les différents niveaux de réaction au feu des produits dans les conditions de leur application finale. (7) Le point 4.3.1.1 du document interprétatif no 2 précise qu'une solution harmonisée sera mise au point pour permettre d'évaluer la réaction au feu des produits. Cette solution pourrait comporter des essais en grandeur réelle ou réduite qui soient en corrélation avec les scénarios d'incendies réels à prendre en considération. (8) La solution harmonisée réside dans l'établissement d'un système de classes qui ne sont pas définies dans le document interprétatif. (9) Le système de classes susmentionné fait référence à un certain nombre de méthodes d'essai qui sont déjà connues des organismes de normalisation européens. (10) La décision 94/611/CE de la Commission du 9 septembre 1994, en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction ( 4 ), qui décrit ce système de classes, n'indique pas les seuils correspondant aux différentes classes B, C et D car la méthode d'essai de l'objet isolé en feu n'était pas suffisamment développée à cette époque. (11) Les données sont à présent disponibles et la décision 94/611/CE devrait par conséquent être remplacée par une nouvelle décision indiquant les seuils correspondant aux différentes classes et les adaptations au progrès technique. Des procédures d'essais alternatifs devraient être décrites de manière détaillée dans une norme européenne ou une décision de la Commission sur la base d'un accord entre la Commission et les États membres, en consultation avec le CEN/Cenelec et l'EOTA. (12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, considérant ce qui suit: A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:







Article premier

1. Lorsque les conditions d'application finale d'un produit de construction sont telles que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu et de la fumée dans le local (ou la zone) d'origine ou au-delà, le produit est classé en fonction de ses caractéristiques de réaction au feu, suivant le système de classification présenté dans les tableaux 1 et 2 figurant en annexe.

2. Les produits sont examinés en fonction de leur application finale.

Si la classification reposant sur les essais et critères harmonisés énumérés aux tableaux 1 et 2 de l'annexe n'est pas adéquate, il est possible de recourir à un ou plusieurs scénarios de référence (essais représentatifs caractérisant des scénarios prédéfinis), dans le contexte d'une procédure prévoyant des essais alternatifs.

Article 2

La décision 94/611/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.









ANNEXE

Symboles ( 5 )







ΔT Élévation de température Δm Perte de masse tf Durée de l'inflammation PCS Pouvoir calorifique supérieur FIGRA Accélération de la production énergétique THR600s Dégagement thermique total LFS Propagation de flamme latérale SMOGRA Accélération de la production de fumée TSP600s Émission de fumée totale Fs Propagation de flamme

Définitions

«Matériau»: Substance de base unique ou dispersion uniforme de substances telles que le métal, la pierre, le bois, le béton, la laine minérale avec liant en dispersion uniforme, les polymères.

«Produit homogène»: Produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes.

«Produit non homogène»: Produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène. Il s'agit d'un produit composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels.

«Composant substantiel»: Matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface ≥ 1,0 kg/m2 ou d'une épaisseur ≥ 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel.

«Composant non substantiel»: Matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de ►C1 surface < 1,0 kg/m2 et d'une épaisseur ◄ < 1,0 mm est considérée comme un composant non substantiel.

Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes (c'est-à-dire sans aucun composant substantiel entre les deux) sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc satisfaire toutes deux aux exigences applicables à une couche constituant un composant non substantiel.

Pour les composants non substantiels, on établit une distinction entre les composants non substantiels internes et les composants non substantiels externes selon les définitions suivantes:

«Composant non substantiel interne»: composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel.

«Composant non substantiel externe»: composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel.

Tableau 1







CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION, À L'EXCEPTION DES REVÊTEMENTS DE SOLS, DES PRODUITS LINEAIRÉS D'ISOLATION THERMIQUE DE TUYAUTERIE ET DES CÂBLES ÉLECTRIQUES Classe Méthode(s) d'essai Critères de classification Classification supplémentaire A1 EN ISO 1182 (2); et ΔT ≤ 30 °C; et Δm ≤ 50 %; et tf = 0 (pas d'inflammation prolongée) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); et PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (3) (); et PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 (5); et PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (6) — A2 EN ISO 1182 (2); ou ΔT ≤ 50 °C; et Δm ≤ 50 %; et tf ≤ 20s — EN ISO 1716; et PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (2); et PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3) PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (5) PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (6) — EN 13823 (SBI); FIGRA ≤ 120 W.s-1; et LFS < bord de l'éprouvette; et THR600s ≤ 7,5 MJ Production de fumée (7); et Gouttelettes/particules enflammées (8) B EN 13823 (SBI); et FIGRA ≤ 120 W.s-1; et LFS < bord de l'éprouvette; et THR600s ≤ 7,5 MJ Production de fumée (7); et Gouttelettes/particules enflammées (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposition = 30s Fs ≤ 150 mm en 60s C EN 13823 (SBI); et FIGRA ≤ 250 W.s-1; et LFS < bord de l'éprouvette; et THR600s ≤ 15 MJ Production de fumée (7); et Gouttelettes/particules enflammées (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposition = 30s Fs ≤ 150 mm en 60s D EN 13823 (SBI); et FIGRA ≤ 750 W.s-1; Production de fumée (7); et Gouttelettes/particules enflammées (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposition = 30s Fs ≤ 150 mm en 60s E EN ISO 11925-2 (10): Exposition = 15s Fs ≤ 150 mm en 20s Gouttelettes/particules enflammées (9) F Aucune performance déterminée ▼B (1) Le traitement de certaines familles de produits (tuyaux, conduites, câbles, etc.) est en cours d'examen et pourrait entraîner une modification de la présente décision. (2) Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes. (3) Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes. (4) Ou bien, pour tout composant externe non substantiel ayant un PCS ≤ 2,0 MJ.m-2, pour autant que le produit remplit les critères suivants de EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s-1; et LFS < bord du spécimen et THR600s ≤ 4,0 MJ, et s1, et d0. (5) Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes. (6) Pour le produit dans son ensemble. (7) s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 et TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 et TSP600s ≤ 200m2; s3 = ni s1 ni s2. (8) d0 = Pas de gouttelettes/particules enflammées dans EN 13823 (SBI) avant 600s; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10s dans EN 13823 (SBI) avant 600s; d2 = ni d0 ni d1; Allumage du papier dans EN ISO 11925-2 résultats dans la classe d2. (9) Accepté = pas d'allumage du papier (pas de classe); refusé = allumage du papier (classe d2). (10) En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'application finale du produit, d'attaque par le bord.

Tableau 2







CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU POUR LES SOLS Classe Méthode(s) d'essai Critères de classification (valeurs moyennes) Classification supplémentaire A1FL EN ISO 1182 (1); et ΔT ≤ 30 °C; et Δm ≤ 50 %; et tf = 0 (pas d'inflammation prolongée) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1); et PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2) et PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 (3) et PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4) — A2FL EN ISO 1182 (1); ou ΔT ≤ 50 °C; et Δm ≤ 50 %; et tf ≤ 20s — EN ISO 1716; et PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (1); et PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (2) et PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3) et PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (4) — EN ISO 9239-1 (5) Flux critique (6) ≥ 8,0 kW.m-2 Production de fumée (7) BFL EN ISO 9239-1 (5) et Flux critique (6) ≥ 8,0 kW.m-2 Production de fumée (7) EN ISO 11925-2 (8) Exposition = 15s Fs ≤ 150 mm en 20s CFL EN ISO 9239-1 (5) et Flux critique (6) ≥ 4,5 kW.m-2 Production de fumée (7) EN ISO 11925-2 (8) Exposition = 15s Fs ≤ 150 mm en 20s DFL EN ISO 9239-1 (5) et Flux critique (6) ≥ 3,0 kW.m-2 Production de fumée (7) EN ISO 11925-2 (8) Exposition = 15s Fs ≤ 150 mm en 20s EFL EN ISO 11925-2 (8) Exposition = 15s Fs ≤ 150 mm en 20s FFL Aucune performance déterminée (1) Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes. (2) Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes. (3) Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes. (4) Pour le produit dans son ensemble. (5) Durée de l'essai = 30 minutes. (6) Le flux critique est défini comme le flux radiatif à partir duquel la flamme s'éteint ou le flux radiatif après une période d'essai de 30 minutes, selon la valeur qui est la moins élevée (c'est-à-dire le flux correspondant à la propagation de flamme la plus étendue). (7) s1 = Fumée ≤ 750 %.min; s2 = pas s1. (8) En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'application finale du produit, d'attaque par le bord.

▼M1

Tableau 3







CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU DES PRODUITS LINÉAIRES D'ISOLATION DE TUYAUTERIE Classe Méthode(s) d'essai Critères de classification Classification supplémentaire A1L EN ISO 1182 (1); et ΔT ≤ 30 °C; et Δm ≤ 50 %; et tf = 0 (pas d'inflammation prolongée) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1); et PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); et PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 (3); et PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4) — A2L EN ISO 1182 (1); ou ΔT ≤ 50 °C; et Δm ≤ 50 %; et tf ≤ 20s — EN ISO 1716; et PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (1); et PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (2); et PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3); et PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (4) — EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 W.s-1; et LFS < bord de l'éprouvette; et THR600s ≤ 7,5 MJ Production de fumée (5); et gouttelettes/particules enflammées (6) BL EN 13823 (SBI); et FIGRA ≤ 270 W.s-1; et LFS < bord de l'éprouvette; et THR600s ≤ 7,5 MJ Production de fumée (5); et gouttelettes/particules enflammées (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposition = 30s Fs ≤ 150mm en 60s CL EN 13823 (SBI); et FIGRA ≤ 460 W.s-1; et LFS < bord de l'éprouvette; et THR600s ≤ 15 MJ Production de fumée (5); et gouttelettes/particules enflammées (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposition = 30s Fs ≤ 150mm en 60s DL EN 13823 (SBI); et FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ Production de fumée (5); et gouttelettes/particules enflammées (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposition = 30s Fs ≤ 150mm en 60s EL EN ISO 11925-2(8): Exposition = 15s Fs ≤ 150mm en 20s Gouttelettes/particules enflammées (7) FL Aucune performance déterminée (1) Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes. (2) Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes. (3) Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes. (4) Pour le produit dans son ensemble. (5) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.s-2 et TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.s-2 et TSP600s ≤ 1600 m2; s3 = ni s1 ni s2. (6) d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées dans EN13823 (SBI) avant 600s; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10s dans EN13823 (SBI) avant 600s; d2 = ni d0 ni d1; Allumage du papier dans EN ISO 11925-2 résultats dans la classe d2. (7) Accepté = pas d'allumage du papier (pas de classe); refusé = allumage du papier (classe d2). (8) En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'usage final du produit, d'attaque par le bord.

▼M2







Tableau 4 CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU DES CÂBLES ÉLECTRIQUES Classe Méthode(s) d'essai Critères de classification Classification supplémentaire Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scénario 2 (5) et FS ≤ 1,75 m et THR1 200s ≤ 10 MJ et HRR de pointe ≤ 20 kW et FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Production de fumée (2) (6); gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scénario 1 (5) et FS ≤ 1,5 m; et THR1 200s ≤ 15 MJ; et HRR de pointe ≤ 30 kW; et FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Production de fumée (2) (7) gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scénario 1 (5) et FS ≤ 2,0 m; et THR1 200s ≤ 30 MJ et HRR de pointe ≤ 60 kW; et FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Production de fumée (2) (7) gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scénario 1 (5) et THR1 200s ≤ 70 MJ; et HRR de pointe ≤ 400 kW; et FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Production de fumée (2) (7); gouttelettes/particules enflammées (3) et acidité (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Aucune performance déterminée (1) Pour le produit dans son ensemble, à l'exclusion des matériaux métalliques, et pour tout composant externe (c'est à dire la gaine) du produit. (2) s1 = TSP1 200 ≤ 50 m2 et SPR de pointe ≤ 0,25 m2/s s1a = s1 et transmittance selon EN 61034-2 ≥ 80 % s1b = s1 et transmittance selon EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 % s2 = TSP1 200 ≤ 400 m2 et SPR de pointe ≤ 1,5 m2/s s3 = ni s1 ni s2. (3) Pour FIPEC20 Scénarios 1 et 2: d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées avant 1 200 s; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10 s avant 1 200 s; d2 = ni d0 ni d1. (4) EN 50267-2-3: a1 = conductivité < 2,5 μS/mm et pH > 4,3; a2 = conductivité < 10 μS/mm et pH > 4,3; a3 = ni a1 ni a2. Aucune déclaration = aucune performance déterminée. (5) Le débit d'air dans la chambre est réglé à 8 000 ± 800 l/min. (6) La classe de fumée déclarée pour les câbles de la classe B1ca doit résulter de l'essai FIPEC20 Scénario 2. (7) La classe de fumée déclarée pour les câbles des classes B2ca, Cca et Dca doit résulter de l'essai FIPEC20 Scénario 1. (8) Cette classification vise à mesurer les propriétés dangereuses des gaz formés en cas d'incendie, qui compromettent la capacité des personnes qui y sont exposées de prendre des mesures efficaces pour fuir, et non pas à décrire la toxicité de ces gaz.

CONDITIONS DE MONTAGE ET DE FIXATION ET DÉFINITIONS DES PARAMÈTRES D'ESSAI POUR LES CÂBLES ÉLECTRIQUES [MENTIONNÉES À LA NOTE (5) DU TABLEAU 4]

1. Conditions de montage et de fixation

1.1. Montage général de l'échantillon d'essai pour les classes B1ca, B2ca, Cca et Dca

Les câbles sont montés sur la face avant d'une échelle standard (EN 50266-1). Des tronçons de câble de 3,5 m de longueur sont utilisés. La partie inférieure des câbles électriques est située à 20 cm sous le bord inférieur du brûleur. Les câbles sont disposés au milieu de l'échelle (par rapport à sa largeur).

Chaque câble ou faisceau de câbles à essayer est attaché séparément à chaque échelon de l'échelle au moyen d'un fil métallique (acier ou cuivre). Pour les câbles électriques de diamètre inférieur ou égal à 50 mm, il convient d'utiliser du fil d'un diamètre de 0,5 à 1,0 mm. Pour les câbles de diamètre supérieur à 50 mm, on utilisera du fil d'un diamètre de 1,0 à 1,5 mm.

Lors du montage des éprouvettes, la première éprouvette est disposée approximativement au centre de l'échelle et les éprouvettes suivantes sont ajoutées de chaque côté, de telle sorte que toute la rangée d'éprouvettes soit à peu près centrée sur l'échelle.

L'espacement et le regroupement en faisceaux sont expliqués plus bas.

Tous les 25 cm dans le sens de la hauteur, une ligne horizontale est tracée, afin de mesurer la propagation de flamme en fonction du temps. La première ligne (c'est à dire la ligne zéro) est à la même hauteur que le brûleur.

Les câbles sont montés comme suit, en fonction de la classification demandée:

1.1.1. Classes B2ca, Cca et Dca

La technique de montage choisie dépend du diamètre du câble électrique, comme indiqué dans le tableau 4.1.







Tableau 4.1 MONTAGE EN FONCTION DU DIAMÈTRE DU CÂBLE Diamètre du câble Montage Supérieur ou égal à 20 mm Espacement de 20 mm entre les câbles De 5 à 20 mm Espacement équivalent à un diamètre de câble entre les câbles Inférieur ou égal à 5 mm Les câbles sont regroupés en faisceaux de 10 mm de diamètre. Les faisceaux ne sont pas torsadés. L'espacement entre les faisceaux est de 10 mm

Les seuils de diamètre sont déterminés en arrondissant le diamètre au millimètre le plus proche, sauf dans le cas des câbles de diamètre inférieur à 5 mm, où il n'est pas procédé à un tel arrondi.

Les formules suivantes sont utilisées pour la détermination du nombre de tronçons de câble par essai.

1.1.1.1. Pour les câbles de diamètre supérieur ou égal à 20 mm

Le nombre de câbles (N) est fourni par la formule:

… équation 1

où:

dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et arrondi au mm le plus proche);

fonction int = la partie entière du résultat (c'est à dire la valeur arrondie vers le bas).

1.1.1.2. Pour les câbles de diamètre supérieur à 5 mm, mais inférieur à 20 mm

Le nombre de câbles (N) est fourni par la formule:

… équation 2

où:

dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et arrondi);

fonction int = la partie entière du résultat (c'est à dire la valeur arrondie vers le bas).

1.1.1.3. Pour les câbles ou fils de diamètre inférieur ou égal à 5 mm

Le nombre de faisceaux de câbles de 10 mm de diamètre (Nbu ) est fourni par la formule:

… équation 3

Il convient, par conséquent, de monter 15 faisceaux espacés chacun de 10 mm.

Le nombre de câbles dans chaque faisceau (n) est:

… équation 4

où:

dc est le diamètre du câble (exprimé en mm et non arrondi).

Le nombre de tronçons de câble ou de fil de diamètre inférieur à 5 mm (CL) est donc: CL = n × 15 … équation 5

1.1.1.4. Longueur totale de câble par essai

La longueur totale L (exprimée en m) par essai est:

L = n × 15 × 3,5 pour d c ≤= 5 mm où

L = N × 3,5 pour d c > 5 mm … équation 6

1.1.2. Class B1ca

Une plaque incombustible en silicate de calcium, d'une masse volumique de 870 ± 50 kg/m3 et d'une épaisseur de 11 ± 2 mm, est fixée à l'arrière du chemin de câbles. Cette plaque peut être montée en deux parties.

Sous tous les autres aspects, le montage des câbles est le même que pour les classes B2ca, Cca et Dca.

2. Définitions des paramètres d'essai







Tableau 4.2 DÉFINITIONS DES PARAMÈTRES DES ESSAIS FIPEC20 SCÉNARIOS 1 ET 2 Paramètre Explication Début de l'essai Allumage du brûleur Fin de l'essai 20 minutes après l'allumage du brûleur (fin de la période de calcul des paramètres) HRRsm30, kW Moyenne glissante sur 30 secondes du taux de dégagement thermique SPRsm60, m2/s Moyenne glissante sur 60 secondes du taux d'émission de fumée HRR de pointe, kW Valeur maximale de HRRsm30 entre le début et la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage SPR de pointe, m2/s Valeur maximale de SPRsm60 entre le début et la fin de l'essai THR1 200, MJ Dégagement thermique total (HRRsm30) du début à la fin de l'essai, hors contribution de la source d'allumage TSP1 200, m2 Émission de fumée totale (SPRsm60) entre le début et la fin de l'essai FIGRA, W/s Indice FIGRA (FIre Growth RAte — accélération de la production énergétique), défini comme la valeur maximale du quotient entre HRRsm30, hors contribution de la source d'allumage, et le temps. Valeurs seuils: HRRsm30 = 3 kW et THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Indice SMOGRA (SMOke Growth RAte — accélération de la production de fumée), défini comme la valeur maximale du quotient entre SPRsm60 et le temps, multipliée par 10 000. Valeurs seuils: SPRsm60 = 0,1 m2/s et TSP = 6 m2 PCS Pouvoir calorifique supérieur FS Propagation de flamme (longueur endommagée) H Propagation de flamme FIPEC Réaction au feu des câbles électriques (FIre Performance of Electric Cables)