Komisjoni otsus, 26. august 2003, millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi (teatavaks tehtud numbri K(2003) 2986 all)EMPs kohaldatav tekst.



Euroopa Liidu Teataja L 220 , 03/09/2003 Lk 0005 - 0006

CS.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

ET.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

HU.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

LT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

LV.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

MT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

PL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

SK.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432

SL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431 - 432



Komisjoni otsus, 26. august 2003, millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi (teatavaks tehtud numbri K(2003) 2986 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2003/632/EÜ) EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] ning eriti selle artikli 20 lõiget 2, ning arvestades järgmist: (1) Komisjoni otsusega 2000/147/EÜ [3] kehtestati ehitustoodete liigitussüsteem nende tuletundlikkustoimivuse järgi. (2) Teatavate tooteperede läbivaatamise tulemusena tuleks luua eraldi tuletundlikkustoimivuse klassid sirgete torukujuliste soojusisolatsioonitoodete jaoks. (3) Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 2000/147/EÜ. (4) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Otsuse 2000/147/EÜ lisa muudetakse käesoleva otsuse lisa tekstiga. Artikkel 2 Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele. Brüssel, 26. august 2003 Komisjoni nimel komisjoni liige Erkki Liikanen [1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. [2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1. [3] EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14. -------------------------------------------------- LISA Otsuse 2000/147/EÜ lisasse lisatakse järgmine tabel: "Tabel 3 SIRGETE TORUKUJULISTE SOOJUSISOLATSIOONITOODETE TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSID Klass | Katsemeetod(id) | Liigituse kriteeriumid | Täiendav liigitus | A1L | EN ISO 1182 [1]ja | ΔT ≤ 30 °C ja Δm ≤ 50 % ja tf = 0 (püsiva leegita) | — | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 ja [1] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 ja [2] PCS ≤ 1,4 MJ.kg-2 ja [3] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] | — | A2L | EN ISO 1182 [1]või | ΔT ≤ 50 °C ja Δm ≤ 50 % ja tf ≤ 20 s | — | EN ISO 1716 ja | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 ja [1] PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 ja [2] PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 ja [3] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [4] | — | EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W.s-1 ja LFS < näidise serv ja THR600s ≤ 7,5 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] | BL | EN 13823 (SBI) ja | FIGRA ≤ 270 W.s-1 ja LFS < näidise serv ja THR600s ≤ 7,5 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] | EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul | CL | EN 13823 (SBI) ja | FIGRA ≤ 460 W.s-1 ja LFS < näidise serv ja THR600s ≤ 15 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] | EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul | DL | EN 13823 (SBI) ja | FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] | EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul | EL | EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 15 s | Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul | põlevad tilgad/osakesed [7] | FL | Toimivust ei määrata | [1] "Homogeensete toodete korral ja mittehomogeensete toodete oluliste komponentide korral. [2] "Mittehomogeensete toodete osaliselt kaetud väheoluliste komponentide korral. [3] "Mittehomogeensete toodete täielikult kaetud väheoluliste komponentide korral. [4] "Terviktoote korral. [5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2".s"-2" ja TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2".s"-2" ja TSP"600s" ≤ "1600" m"2"; s3 = mitte s1 või s2. [6] "d0 = EN 13823 (SBI) korral puuduvad 600 sekundi jooksul põlevad tilgad/osakesed; d1 = EN 13823 (SBI) puhul puuduvad 600 s jooksul kauem kui 10 s püsivad põlevad tilgad/osakesed; d2 = mitte d0, mitte d1; paberi süttimine EN ISO 11925-2 puhul annab liigituseks d2. [7] "Vastu võetud = paber ei sütti (ei liigitata); tagasi lükatud = paber süttib (liigitus d2). [8] "Pinnale toimiva leegi puhul ja, kui toote lõppkasutuse tingimustes on vaja, servale toimiva leegi puhul." --------------------------------------------------