4.

Kütmise sesoonse energiatõhususe konkreetsed tingimused a) Kõikide kohtkütteseadmete energiatõhususe indeks (EEI) on määratletud järgmiselt: Siin: — ηS,on on kütmise sesoonne energiatõhusus aktiivses seisundis ja see esitatakse protsentides ning selle arvutamise eeskiri on esitatud punkti 4 alapunktis b; — BLF on märgisel olev biomassitegur, mis on 1,45 biomassi- ja 1 fossiilkütuse-kohtkütteseadme puhul; — F(2) on parandustegur [%], millega arvestatakse positiivset panust energiatõhususindeksisse, mis tuleneb toatemperatuuri sobivaks seadistamiseks kohandatud panustest, mille väärtused üksteist vastastikku välistavad ja mis on liidetamatud; — F(3) on parandustegur [%], millega arvestatakse positiivset panust energiatõhususindeksisse, mis tuleneb toatemperatuuri sobivaks reguleerimise kohandatud panustest, mille väärtused on liidetavad; — F(4) on parandustegur [%], mille abil võetakse arvesse energiatõhususindeksi vähenemist, mis on tingitud täiendavast elektritarbimisest; — F(5) on parandustegur [%], millega arvestatakse negatiivset panust energiatõhususindeksisse, mis tuleneb püsisüüteleegi energiatarbimisest. b) Aktiivses seisundis kütmise sesoonne energiatõhusus arvutatakse järgmiselt: η S,on = η th,nom Siin: — ηth,nom on kasutegur nimisoojusvõimsusel NCV järgi. c) Parandustegur F(2), mille abil võetakse arvesse energiatõhususindeksi suurenemist, mis on tingitud selliste soojusmugavuse tagamiseks vajalike seadistuste kasutamisest, mille väärtused on üksteist välistavad ja liidetamatud, arvutatakse järgmiselt: kõikide kohtkütteseadmete puhul on parandustegur F(2) võrdne ühega tabeli 4 kohastest teguritest, sõltuvalt sellest, millise seadistamisega on tegemist. Valida saab ainult ühe väärtuse. Tabel 4 Parandustegur F(2) Kui toode on (ainult üks võimalus on kohaldatav): F(2) Kütuse-kohtkütteseadmed üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri seadistamiseta 0,0 % kahe või enama käsitsi valitava kütmisastmega, toatemperatuuri seadistamiseta 1,0 % toatemperatuuri seadistamisega mehaanilise termostaadiga 2,0 % toatemperatuuri elektroonilise seadistamisega 4,0 % toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja ööpäevataimeriga 6,0 % toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja nädalataimeriga 7,0 % Alates 1. jaanuarist 2022 on F(2) võrdne 0-ga tahkekütusel töötava kohtkütteseadme heite puhul, kui temperatuuriregulaator on seatud minimaalsele soojusvõimsusele, mis on suurem väärtustest, mis on esitatud komisjoni määruse (EL) 2015/1185 (1) II lisa punktis 2. Sellise reguleerimise puhul ei tohi soojusvõimsus olla suurem kui 50 % nimisoojusvõimsusest. Alates 1. jaanuarist 2022, kui F(2) ei ole 0, esitatakse tehnilises dokumentatsioonis asjakohane teave heite kohta minimaalsel soojusvõimsusel. d) Parandustegur F(3), mille abil võetakse arvesse energiatõhususindeksi suurenemist, mis on tingitud selliste soojusmugavuse tagamiseks vajalike seadistuste kasutamisest, mille väärtused on liidetavad, arvutatakse järgmiselt: kõikide kohtkütteseadmete puhul on parandustegur F(3) võrdne tabeli 5 kohaselt liidetud seadme reguleerimisviisile vastavate tegurite summaga. Tabel 5 Parandustegur F(3) Kui toode on varustatud (mitu võimalust on kohaldatavad): F(3) Kütuse-kohtkütteseadmed toatemperatuuri seadistamisega koos juuresoleku avastamisega 1,0 % toatemperatuuri seadistamisega koos avatud akna avastamisega 1,0 % kaugjuhtimisvõimalusega 1,0 % Alates 1. jaanuarist 2022 on F(3) võrdne 0-ga tahkekütusel töötava kohtkütteseadme heite puhul, kui temperatuuriregulaator on seatud minimaalsele soojusvõimsusele, mis on suurem väärtustest, mis on esitatud määruse (EL) 2015/1185 II lisa punktis 2. Sellise reguleerimise puhul ei tohi soojusvõimsus olla suurem kui 50 % nimisoojusvõimsusest. Alates 1. jaanuarist 2022, kui F(3) ei ole 0, esitatakse tehnilises dokumentatsioonis asjakohane teave heite kohta minimaalsel soojusvõimsusel. e) Täiendava elektritarbimise parandustegur F(4) arvutatakse järgmiselt: selle parandusteguriga võetakse arvesse täiendavat elektritarbimist sisselülitatud seisundis ning ooteseisundis käitamise ajal. Kõikide kohtkütteseadmete puhul arvutatakse täiendava elektritarbimise parandustegur järgmiselt: Siin: — elmax [kW] on elektrienergia tarbimine nimisoojusvõimsusel; — elmin [kW] on elektrienergia tarbimine minimaalsel soojusvõimsusel. Kui tootel ei ole minimaalset soojusvõimsust, kasutatakse nimisoojusvõimsusel mõõdetud elektritarbimise väärtust; — elsb [kW] on elektrivõimsustarve toote ooteseisundis; — Pnom [kW] on toote nimisoojusvõimsus. f) Püsisüüteleegi energiatarbimisega seotud parandustegur F(5) arvutatakse järgmiselt: selle parandusteguriga arvestatakse süüteleegi energiatarvet. Kõikide kohtkütteseadmete puhul arvutatakse parandustegur järgmiselt: Siin: — Ppilot [kW] on süüteleegi energiatarbimine; — Pnom [kW] on toote nimisoojusvõimsus.