3.

Lisatakse järgmine tekst. “Tabel 4 ELEKTRIKAABLITE TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSID Klass Katsemeetod(id) Liigituse kriteeriumid Täiendav liigitus Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 2. stsenaarium (5) ja FS ≤ 1,75 m; ja THR1 200s ≤ 10 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 20 kW; ja FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Suitsu eraldumine (2) (6) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 1. stsenaarium (5) ja FS ≤ 1,5 m; ja THR1 200s ≤ 15 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 30 kW; ja FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Suitsu eraldumine (2) (7) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 1. stsenaarium (5) ja FS ≤ 2,0 m; ja THR1 200s ≤ 30 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 60 kW; ja FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Suitsu eraldumine (2) (7) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 1. stsenaarium (5) ja THR1 200s ≤ 70 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 400 kW; ja FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Suitsu eraldumine (2) (7) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Toimivust ei määrata ELEKTRIKAABLITE KATSETAMISEL KOHALDATAVAD PAIGALDUS- JA KINNITUSTINGIMUSED NING KATSEPARAMEETRID (NAGU NIMETATUD TABELI 4 ALLMÄRKUSES 5) 1. Paigaldus- ja kinnitustingimused 1.1. Katsetatava toote paigaldamine klasside B1ca, B2ca, Cca ja Dca puhul Kaablid tuleb paigaldada tavalise redeli (EN 50266-1) esiküljele. Kasutada tuleb 3,5 m pikkusi kaableid. Elektrikaablite alumine osa peab olema põleti alumisest äärest 20 cm allpool. Kaablid tuleb paigutada redeli keskele (arvestades redeli laiust). Kaablid või kaablikimbud tuleb (terasest või vasest) metalltraadiga ühekaupa kinnitada igale redelipulgale. Kuni 50 mm (kaasa arvatud) läbimõõduga elektrikaablite kinnitamiseks tuleb kasutada traati läbimõõduga 0,5 mm–1,0 mm (kaasa arvatud). Jämedamate kui 50 mm läbimõõduga elektrikaablite kinnitamiseks tuleb kasutada traati läbimõõduga 1,0 mm–1,5 mm. Katsetatavate toodete paigaldamisel tuleb esimene toode paigutada ligikaudu redeli keskele ja järgmised tooted esimese toote kummalegi küljele nii, et kõik katsetatavad tooted asuksid ligikaudu redeli keskel. Vahekauguseid ja kimpude moodustamist selgitatakse täpsemalt allpool. Vertikaalselt liikudes tuleb iga 25 cm järel tõmmata horisontaalne joon, et mõõta leegi levikut aja jooksul. Esimene joon (st nulljoon) peab asuma põletiga samal kõrgusel. Kaablid tuleb paigaldada alljärgnevalt toodud juhiste järgi olenevalt taotletavast tuletundlikkuse klassist. 1.1.1. Klassid B2ca, Cca ja Dca Paigaldusviis tuleb valida vastavalt elektrikaabli läbimõõdule, nagu on osutatud tabelis 4.1. Tabel 4.1 PAIGALDAMINE VASTAVALT KAABLI LÄBIMÕÕDULE Kaabli läbimõõt Paigaldus Alates 20 mm (kaasa arvatud) Kaablite vahekaugus on 20 mm. 5–20 mm Kaablite vahekaugus on võrdne ühe kaabli läbimõõduga. Kuni 5 mm (kaasa arvatud) Kaablitest moodustatakse kimp läbimõõduga 10 mm. Kimpe ei või keerutada. Kimpude vahekaugus on 10 mm. Piirväärtuste määramisel ümardatakse läbimõõt lähima millimeetrini, v.a peenemad kui 5 mm läbimõõduga kaablid, mille puhul läbimõõtu ei ümardata. Katses kasutatavate kaablipikkuste arvu määramisel kasutatakse alljärgnevaid valemeid. 1.1.1.1. Kaablite puhul, mille läbimõõt on suurem kui 20 mm või sellega võrdne Kaablite arv N arvutatakse järgmise valemi alusel: … võrrand 1,, kus: dc on kaabli läbimõõt (millimeetrites, ümardatuna lähima millimeetrini), int-funktsioon = tulemuse täisarv (st allapoole ümardatud väärtus). 1.1.1.2. Kaablite puhul, mille läbimõõt on suurem kui 5 mm, kuid väiksem kui 20 mm Kaablite arv N arvutatakse järgmise valemi alusel: … võrrand 2, kus: dc on kaabli läbimõõt (millimeetrites, ümardatud), int-funktsioon = tulemuse täisarv (st allapoole ümardatud väärtus). 1.1.1.3. Kaablite või traatide puhul, mille läbimõõt on väiksem kui 5 mm või sellega võrdne 10 mm läbimõõduga kaablikimpude arv Nbu arvutatakse järgmise valemi alusel: … võrrand 3, Seega tuleb paigaldada 15 kimpu ja kimpude vahekaugus on 10 mm. Iga kimbu kaablite arv (n) arvutatakse järgmise valemi alusel: … võrrand 4, kus: dc on kaabli läbimõõt (millimeetrites, ei ümardata). Seega on kaablipikkuste arv (CL) peenemate kui 5 mm läbimõõduga traatide või juhtmete puhul CL = n × 15 … võrrand 5, 1.1.1.4. Ühes katses kasutatavate kaablite kogupikkus Ühes katses kasutatavate kaablite kogupikkus L (meetrites) on L = n × 15 × 3,5 rõi d c ≤ 5 mm or L = N × 3,5 kiu d c > 5 mm … võrrand 6, 1.1.2. Klass B1ca Kaablirenni taha tuleb paigaldada mittesüttiv kaltsiumsilikaadist plaat tihedusega 870 ± 50 kg/m3 ja paksusega 11 ± 2 mm. Plaadi võib paigaldada kahes osas. Kõikidel muudel juhtudel tuleb kaablite paigaldamisel lähtuda klasside B2ca, Cca ja Dca paigaldustingimustest. 2. Katseparameetrite määratlused Tabel 4.2 KATSEPARAMEETRITE MÄÄRATLUSED FIPEC20 1. JA 2. STSENAARIUMI PUHUL Kõiki arvutatavaid parameetreid hinnatakse 20 minuti jooksul alates katse algusest (põleti süütamisest).

Parameeter Selgitus Katse algus Põleti süütamine Katse lõpp 20 minutit pärast põleti süütamist (parameetrite arvutamise perioodi lõpp) HRRsm30, kW Soojuse eraldumine arvestatuna jooksva keskmisena 30 sekundi kohta SPRsm60, m2/s Suitsu eraldumine arvestatuna jooksva keskmisena 60 sekundi kohta Maksimaalne HRR, kW Maksimaalne HRRsm30 katse alguse ja lõpu vahel, välja arvatud süttimisallika soojus Maksimaalne SPR, m2/s Maksimaalne SPRsm60 katse alguse ja lõpu vahel THR1 200, MJ Kogu vabanev soojus (HRRsm30) katse alguse ja lõpu vahel, välja arvatud süttimisallika soojus TSP1 200, m2 Kogu moodustunud suits (HRRsm60) katse alguse ja lõpu vahel FIGRA, W/s Soojuse vabanemise kasvukiiruse indeks, mis määratakse kindlaks mõõdetud soojatootlikkuse väärtuse HRRsm30 ja sellele vastava aja jagatise maksimumarvuna, välja arvatud sütitamisallika soojatootlikkus. Piirväärtused HRRsm30 = 3 kW ja THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Suitsu moodustumise kasvukiiruse indeks, mille arvutamisel jagatakse moodustunud suitsu väärtus SPRsm60 sellele vastava ajaga ning tulemus korrutatakse 10 000-ga. Piirväärtus SPRsm60 0,1 m2/s ja TSP = 6 m2 PCS Põlemisväärtus FS Leegi levik (kahjustuse pikkus) H Leegi levik FIPEC Elektrikaablite tuletundlikkus”