5.

Kütmise sesoonse energiatõhususe eritingimused a) Kõikide kohtkütteseadmete (v.a äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete) kütmise sesoonne energiatõhusus on määratletud järgmiselt: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete kütmise sesoonne energiatõhusus on määratletud järgmiselt: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) kus: — ηS,on on kütmise sesoonne energiatõhusus aktiivses seisundis [ %] ja selle arvutuseeskiri on sätestatud punkti 5 alapunktis b; — F(1) on parandustegur [ %], mille abil võetakse ühelt poolt arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe suurenemist, mis on tingitud soojust salvestavate elektri-kohtkütteseadmete soojuse salvestamise ja soojusvõimsuse seadistamise võimaluste kasutamisest, ja teiselt poolt kütmise sesoonse energiatõhususe vähenemist, mis on tingitud äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete soojusvõimsuse seadistamise võimaluste kasutamisest; — F(2) on parandustegur [ %], mille abil võetakse arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe suurenemist, mis on tingitud selliste soojusmugavuse tagamiseks vajalike seadistuste kasutamisest, mille väärtused on üksteist välistavad ja liidetamatud; — F(3) on parandustegur [ %], mille abil võetakse arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe suurenemist, mis on tingitud selliste soojusmugavuse tagamiseks vajalike seadistuste kasutamisest, mille väärtused on liidetavad; — F(4) on parandustegur [ %], mille abil võetakse arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe vähenemist, mis on tingitud lisaelektrienergia tarbimisest; — F(5) on parandustegur [ %], mille abil võetakse arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe vähenemist, mis on tingitud püsisüütaja energiatarbimisest. b) Kütmise sesoonne energiatõhusus aktiivses seisundis arvutatakse järgmiselt. Kõikide kohtkütteseadmete puhul, v.a elektri-kohtkütteseadmed ja äritegevuses kasutatavad kohtkütteseadmed: ηS,on = ηth,nom kus: — ηth,nom on kasutegur nimisoojusvõimsusel alumise kütteväärtuse järgi. Elektri-kohtkütteseadmete puhul kus: — CC on elektrienergia primaarenergiaks teisendamisel kasutatav teisendustegur; — elektri-kohtkütteseadmete puhul on ηth,on 100 %. Äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete puhul ηS,on = ηS,th · ηS,RF kus: — ηS,th [ %] on korrigeeritud soojuslik kasutegur; — ηS,RF [ %] on kiirguslik kasutegur. Kiirgavate kohtkütteseadmete puhul on ηS,th 85,6 %; Torukohtkütteseadmete puhul: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv kus: — ηth,nom [ %] on kasutegur nimisoojusvõimsusel ülemise kütteväärtuse järgi; — ηth,min [ %] on kasutegur minimaalsel soojusvõimsusel ülemise kütteväärtuse järgi; — Fenv [ %] tähistab soojusgeneraatori ümbrise soojuskadu. Kui tootja või tarnija on kindlaks määranud, et torukohtkütteseadme soojusgeneraator tuleb paigaldada köetavasse siseruumi, on ümbrise soojuskadu 0 (null). Kui tootja või tarnija on kindlaks määranud, et torukohtkütteseadme soojusgeneraator tuleb paigaldada väljapoole köetavat ala, sõltub ümbrise soojuskadu tabeli 4 kohasest soojusgeneraatori ümbrise soojusjuhtivusest.



Tabel 4 Soojusgeneraatori ümbrise soojuskaotegur Ümbrise soojusläbivus (U-arv) U ≤ 0,5 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % U > 2,0 6,0 % Äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete kiirguslik kasutegur arvutatakse järgmiselt: kus: — RFS [ %] on äritegevuses kasutatava soojust kiirgava kütteseadme kiirgustegur. Kõikide äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete (v.a toruküttesüsteemid) puhul kasutatakse järgmist valemit: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin kus: — RFnom [ %] on kiirgustegur nimisoojusvõimsusel; — RFmin [ %] on kiirgustegur minimaalsel soojusvõimsusel. Toruküttesüsteemide puhul: kus: — RFnom,i [ %] on torusegmendi kiirgustegur nimisoojusvõimsusel; — RFmin,i [ %] on torusegmendi kiirgustegur minimaalsel soojusvõimsusel; — Pheater,i on torusegmendi soojusvõimsus [kW] ülemise kütteväärtuse järgi; — Psystem on kogu toruküttesüsteemi soojusvõimsus [kW] ülemise kütteväärtuse järgi. Eespool esitatud võrrandit kasutatakse ainult juhul, kui toruküttesüsteemis kasutatav torukütteseadme segment on põleti, torude ja peegeldite ehituse poolest samasugune kui üksik torukohtkütteseade ning torukütteseadme segmendi tööseadistused ühtivad üksiku torukohtkütteseadme seadistustega. c) Parandusteguri F(1) abil võetakse ühelt poolt arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe suurenemist, mis on tingitud soojust salvestavate elektri-kohtkütteseadmete sissetuleva soojuse ja soojusvõimsuse seadistamisvõimaluste kasutamisest ning sellest, kas soojusvõimsuse tootmisel kasutatakse loomulikku või sundkonvektsiooni, ning teiselt poolt äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete kütmise sesoonse energiatõhususe vähenemist, mis on tingitud toote soojusvõimsuse seadistamise võimalusest. Soojust salvestavate elektri-kohtkütteseadmete soojusvõimsuse parandustegur F(1) arvutatakse järgmiselt: kui tootel on tabelis 5 esitatud (üksteist välistavaid) omadusi, suurendatakse parandustegurit F(1) vastava variandi väärtuse võrra.



Tabel 5 Soojust salvestavate elektri-kohtkütteseadmete parandustegurid F(1) Toote kirjeldus (valida võib ainult ühe variandi): F(1) väärtus suureneb Soojushulga käsijuhtseadis sisseehitatud termostaadiga 0,0 % Soojushulga käsijuhtseadis toa- ja/või välistemperatuuri tagasisidega 2,0 % Elektrooniline soojushulga juhtseadis toa- ja/või välistemperatuuri tagasisidega või energiatarnija reguleerimisega 3,5 % Kui soojust salvestava elektri-kohtkütteseadme soojusvõimsust muudetakse ventilaatori abil, lisandub parandustegurile F(1) 1,5 %. Äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete puhul arvutatakse soojusvõimsuse parandustegur järgmiselt.



Tabel 6 Parandustegur F(1) äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete puhul Toote soojusvõimsuse reguleerimise viis F(1) arvutamiseks kasutatav valem Üheastmeline F(1) = 5 % Kaheastmeline Seadistuv Parandusteguri F(1) vähim väärtus on kaheastmeliste äritegevuses kasutatavate kütteseadmete puhul 2,5 % ja äritegevuses kasutatavate seadistuvate kütteseadmete puhul 5 %. Kohtkütteseadmete (mis ei ole soojust salvestavad elektrikütteseadmed ega äritegevuses kasutatavad kohtkütteseadmed) puhul on parandusteguri F(1) väärtus 0 (null). d) Parandustegur F(2), mille abil võetakse arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe suurenemist, mis on tingitud mugava toasoojuse tagamiseks vajalike selliste seadistamisviiside kasutamisest, mille väärtused on üksteist välistavad ja liidetamatud, arvutatakse järgmiselt: kõikide kohtkütteseadmete puhul on parandustegur F(2) võrdne tabelis 7 esitatud väärtusega vastavalt seadme seadistamisviisile. Valida võib ainult ühe väärtuse.



Tabel 7 Parandustegurid F(2) Toote kirjeldus (valida võib ainult ühe variandi) F(2) Elektri-kohtkütteseadmed Gaas- või vedelkütuse-kohtkütteseadmed Teisaldatav Paikne Soojust salvestav Põrandakütteseade Soojust kiirgav Üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri seadistamise võimaluseta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kahe või enama automaatse astmega, temperatuuri seadistamise võimaluseta 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Toatemperatuuri seadistamine mehaanilise termostaadiga 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % Toatemperatuuri elektroonilise seadistamisega 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja ööpäevataimeriga 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja nädalataimeriga 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % Parandustegurit F(2) ei kasutata äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete puhul. e) Parandustegur F(3), mille abil võetakse arvesse kütmise sesoonse energiatõhususe suurenemist, mis on tingitud mugava toasoojuse tagamiseks vajalike selliste seadistamisviiside kasutamisest, mille väärtused on liidetavad, arvutatakse järgmiselt: kõikide kohtkütteseadmete puhul on parandustegur F(3) võrdne tabelis 8 esitatud väärtuste summaga vastavalt seadme seadistamisviisile.



Tabel 8 Parandustegurid F(3) Toote kirjeldus (valida võib mitu varianti) F(3) Elektri-kohtkütteseadmed Gaas- või vedelkütuse-kohtkütteseadmed Teisaldatav Paikne Soojust salvestav Põrandakütteseade Soojust kiirgav Toatemperatuuri seadistamine koos ruumis viibimise avastamisega 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Toatemperatuuri seadistamine koos avatud akna avastamisega 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Kaugjuhtimisvõimalusega 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Kohaneva käivitusjuhtimisega 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Tööajapiiranguga 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % Musta lambiga anduriga 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % f) Lisaelektrienergia tarbimise parandustegur F(4) arvutatakse järgmiselt: selle parandusteguri abil võetakse arvesse lisaelektrienergia tarbimist seadme aktiivses seisundis ja ooteseisundis. Elektri-kohtkütteseadmete puhul arvutatakse parandustegur järgmiselt: lisaelektrienergia tarbimise parandustegur F(4) arvutatakse järgmiselt: kus: — elsb [kW] on elektrivõimsustarve ooteseisundis; — Pnom [kW] on toote nimisoojusvõimsus; — α on tegur, mille abil võetakse arvesse seda, kas toode vastab komisjoni määrusele (EÜ) nr 1275/2008 ( 2 ); — — kui toode vastab määruses (EÜ) nr 1275/2008 sätestatud piirnormidele, on α vaikimisi 0 (null); — kui toode ei vasta määruses (EÜ) nr 1275/2008 sätestatud piirnormidele, on α vaikimisi 1,3. Gaas- või vedelkütuse-kohtkütteseadmete puhul arvutatakse lisaelektritarbimise parandustegur järgmiselt: kus: — elmax [kW] on elektrivõimsustarve nimisoojusvõimsusel; — elmin on elektrivõimsustarve minimaalsel soojusvõimsusel. Kui toote kohta ei ole minimaalset soojusvõimsust, kasutatakse nimisoojusvõimsuse elektrivõimsustarvet [kW]; — elsb [kW] on toote elektrivõimsustarve ooteseisundis; — Pnom [kW] on toote nimisoojusvõimsus. Äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete puhul arvutatakse lisaelektrienergia parandustegur järgmiselt: g) Püsisüütaja võimsustarbest tulenev parandustegur F(5) arvutatakse järgmiselt: kõnealuse parandusteguri abil võetakse arvesse püsisüütaja võimsustarvet. Gaas- või vedelkütuse-kohtkütteseadmete puhul arvutatakse parandustegur järgmiselt: kus: — Ppilot [kW] on süütaja võimsustarve; — Pnom [kW] on toote nimisoojusvõimsus. Äritegevuses kasutatavate kohtkütteseadmete puhul arvutatakse parandustegur järgmiselt: Kui tootes ei kasutata püsisüütajat, siis on Ppilot väärtus 0 (null). Siin: — Ppilot [kW] on süütaja võimsustarve; — Pnom [kW] on toote nimisoojusvõimsus.