02011R0626 — ET — 07.03.2017 — 002.001

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

Muudetud:









▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 626/2011,

4. mai 2011,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kliimaseadmete energiamärgistusega







Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse märgistamise ja täiendava teabe tootekirjelduses esitamise nõuded elektritoitega kliimaseadmetele, mille nimivõimsus jahutamise või kütmise (kui seadmel ei ole jahutamisfunktsiooni) korral on kuni 12 kW.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste seadmete suhtes:

a) seadmed, milles kasutatakse elektri asemel muid energiaallikaid;

b) kliimaseadmed, mille kondensaatoris või aurustis või kummaski ei kasutata soojuse ülekandevahendina õhku.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL ( 1 ) artiklis 2 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1) „kliimaseade” – seade, millega saab jahutada, kütta või nii jahutada kui ka kütta ruumis olevat õhku, kasutades selleks auru kokkusurumise tsüklit, milles liikumapanevaks jõuks on elektriline kompressor, kaasa arvatud kliimaseade, millel on lisafunktsioone, nagu õhu kuivatamine, puhastamine, ruumi ventileerimine või õhu täiendav elektritakistipõhine kütmine, samuti seadmeid, milles saab kasutada vett (kas aurustis tekkinud kondensaatvett või väljastpoolt lisatud vett) aurustamiseks kondensaatoris, tingimusel et seade saab töötada ka ilma lisatud veeta, kasutades üksnes õhku;

(2) „kahe kanaliga kliimaseade” – kliimaseade, milles jahutamise või kütmise ajal kondensaatorisse (või aurustisse) sisenev õhk juhitakse väliskeskkonnast seadmesse ühe kanali kaudu ja suunatakse väliskeskkonda tagasi teise kanali kaudu ning mis asub täielikult konditsioneeritava õhuga ruumis seina lähedal;

(3) „ühe kanaliga kliimaseade” – kliimaseade, milles jahutamise või kütmise ajal kondensaatorisse (või aurustisse) sisenev õhk juhitakse seadmesse seadet ümbritsevast ruumist ja lastakse tagasi samasse ruumi;

(4) „nimivõimsus” (Prated) – seadmes auru kokkusurumise tsükli jahutamis- või kütmisvõimsus jahutamise või kütmise nimiväärtuste määramise standardtingimustes;

(5) „lõpptarbija” – tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab kliimaseadme;

(6) „müügikoht” – koht, kus kliimaseadmeid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

II–VIII lisas kasutatavad täiendavad mõisted on esitatud I lisas.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

1. Tarnijad võtavad punktides a–g kirjeldatud meetmed:

a) igale kliimaseadmele lisatakse trükitud märgis vastavalt II lisa kohasele energiatõhususe klassile. Märgis vastab vormi ja teabesisu poolest III lisa sätetele. Kliimaseadmele, v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga kliimaseadmed, lisatakse vähemalt väljas asuva seadme pakendile trükitud märgis teabega vähemalt ühe sellise komplekti kohta, mis koosneb ühest väljas asuvast ja ühest ruumis asuvast seadmest võimsuste suhtega 1. Muude kombinatsioonide kohta võib lisavõimalusena esitada teabe vaba juurdepääsuga veebisaidil;

b) tehakse kättesaadavaks IV lisas sätestatud tootekirjeldus. Kliimaseadmele, v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga kliimaseadmed, lisatakse vähemalt väljas asuva seadme pakendile tootekirjeldus teabega vähemalt ühe sellise komplekti kohta, mis koosneb ühest väljas asuvast ja ühest ruumis asuvast seadmest võimsuste suhtega 1. Muude kombinatsioonide kohta võib lisavõimalusena esitada teabe vaba juurdepääsuga veebisaidil;

c) V lisas sätestatud tehnilised dokumendid tehakse nõudmise korral elektrooniliselt kättesaadavaks liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

d) kliimaseadme konkreetse mudeli reklaamis, milles avaldatakse energia- või hinnateavet, esitatakse energiatõhususe klass. Kui võimalik on rohkem kui üks energiatõhususe klass, deklareerib tarnija või vajaduse korral tootja kütmise energiatõhususe klassi vähemalt keskmise kütmishooaja kohta. Juhul, kus lõppkasutaja eeldatavasti ei näe toodet esitletuna, esitatakse teave vastavalt VI lisas sätestatule;

e) kliimaseadme konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi parameetreid, esitatakse alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass vastavalt II lisas sätestatule;

f) tehakse kättesaadavaks kasutusjuhendid;

g) ühe kanaliga kliimaseadmed tähistatakse pakendil ning nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt esitatavates toote dokumentides ja reklaammaterjalides nimetusega „kohalikud kliimaseadmed”;

▼M1

h) kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kliimaseadmete uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa kohastele energiatõhususe klassidele. Märgise võib teha kättesaadavaks ka muude kliimaseadmemudelite edasimüüjatele;

i) kõigi alates 1. jaanuarist 2015 turule lastud kliimaseadmete uue mudelitähisega mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa kohane tootekirjeldus. Tootekirjelduse võib teha kättesaadavaks ka muude kliimaseadmemudelite edasimüüjatele.

▼B

2. Energiatõhususe klass määratakse vastavalt VII lisas sätestatule.

3. Kliimaseadmete (v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga kliimaseadmed) märgise formaat vastab III lisas esitatule.

4. Kliimaseadmete (v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga kliimaseadmed) jaoks III lisas esitatud märgise formaati kohaldatakse vastavalt järgmisele ajakavale:

a) kliimaseadmete (v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga seadmed) puhul, mis lastakse turule alates 1. jaanuarist 2013 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A, B, C, D, E, F ja G, peavad pööratavate seadmete märgised olema kooskõlas III lisa punktiga 1.1, üksnes jahutamisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 2.1 ja üksnes kütmisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 3.1;

b) kliimaseadmete (v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga seadmed) puhul, mis lastakse turule alates 1. jaanuarist 2015 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+, A, B, C, D, E ja F, peavad pööratavate seadmete märgised olema kooskõlas III lisa punktiga 1.2, üksnes jahutamisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 2.2 ja üksnes kütmisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 3.2;

c) kliimaseadmete (v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga seadmed) puhul, mis lastakse turule alates 1. jaanuarist 2017 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A++, A+, A, B, C, D ja E, peavad pööratavate seadmete märgised olema kooskõlas III lisa punktiga 1.3, üksnes jahutamisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 2.3 ja üksnes kütmisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 3.3;

d) kliimaseadmete (v.a ühe kanaliga ja kahe kanaliga seadmed) puhul, mis lastakse turule alates 1. jaanuarist 2017 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+++, A++, A+, A, B, C ja D, peavad pööratavate seadmete märgised olema kooskõlas III lisa punktiga 1.4, üksnes jahutamisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 2.4 ja üksnes kütmisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 3.4.

5. Selliste kahe kanaliga kliimaseadmete puhul, mis lastakse turule alates 1. jaanuarist 2013 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+++, A++, A+, A, B, C ja D, peavad pööratavate seadmete märgised olema kooskõlas III lisa punktiga 4.1, üksnes jahutamisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 4.3 ja üksnes kütmisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 4.5.

6. Selliste ühe kanaliga kliimaseadmete puhul, mis lastakse turule alates 1. jaanuarist 2013 ja mis kuuluvad energiatõhususe klassidesse A+++, A++, A+, A, B, C ja D, peavad pööratavate seadmete märgised olema kooskõlas III lisa punktiga 5.1, üksnes jahutamisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 5.3 ja üksnes kütmisfunktsiooniga seadmete märgised peavad olema kooskõlas punktiga 5.5.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad tagavad, et:

a) müügikohas on iga kliimaseadme esi- või ülaosa välispinnal selgelt nähtav artikli 3 lõike 1 kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud;

▼M1

b) müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kliimaseadmeid, mille puhul lõppkasutaja toodet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt IV ja VI lisa kohaselt esitatud teabega. Kui toodet pakutakse interneti kaudu ning elektrooniline märgis ja tootekirjeldus on kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktidega h ja i kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse IX lisa;

▼B

c) kui kliimaseadme konkreetse mudeli reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet, esitatakse energiatõhususe klass. Kui võimalik on rohkem kui üks energiatõhususe klass, deklareerib tarnija või tootja kütmise energiatõhususe klassi vähemalt keskmise kütmishooaja kohta;

d) kliimaseadme konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi parameetreid, esitatakse alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass(id) ja tarnija ettenähtud kasutusjuhend. Kui võimalik on rohkem kui üks energiatõhususe klass, deklareerib tarnija või tootja kütmise energiatõhususe klassi vähemalt keskmise kütmishooaja kohta;

e) ühe kanaliga kliimaseadmed tähistatakse pakendil ja nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt esitatavates toote dokumentides ja reklaammaterjalides nimetusega „kohalikud kliimaseadmed”.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artikli 3 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid arvutamis- ja mõõtmismeetodeid, nagu on sätestatud VII lisas.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriigid hindavad deklareeritud energiatõhususklassi õigsust, aastast või vajaduse korral ühe tunni energiatarbimist ja mürataset VIII lisas esitatud menetluse abil.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses tehnika arenguga hiljemalt viie aasta möödumisel määruse jõustumisest. Eelkõige pöörab ta tähelepanu eri tüüpi kliimaseadmete turuosa olulistele muutustele.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2002/31/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2013.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1. Kliimaseadmed, mis on lastud turule enne 1. jaanuari 2013, peavad vastama direktiivi 2002/31/EÜ sätetele.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.









I LISA

II–VII lisas kasutatavad mõisted

II–VII lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1) „pööratav kliimaseade” – kliimaseade, millel on nii jahutamis- kui ka kütmisfunktsioon;

(2) „nimiväärtuste määramise standardtingimused” – ruumitemperatuur (Tin) ja välistemperatuur (Tj), mida kasutatakse mürataseme, nimivõimsuse, õhuvoolu nominaalkiiruse, energiatõhususe suhtarvu nimiväärtuse (EERrated) ja/või jõudluskoefitsiendi nimiväärtuse (COPrated) määramisel vastavalt VII lisa tabelile 2;

(3) „ruumitemperatuur” (Tin) – kuiva termomeetriga määratud õhutemperatuur ruumis [°C] (suhtelist õhuniiskust näitab sellele vastav märja termomeetri temperatuur);

(4) „välistemperatuur” (Tj) – kuiva termomeetriga määratud välisõhu temperatuur [°C]; välisõhu suhtelist niiskust näitab sellele vastav märja termomeetri temperatuur;

(5) „energiatõhususe suhtarvu nimiväärtus” (rated energy efficiency ratio, EERrated) – seadme deklareeritud jahutamisvõimsus [kW], mis on jagatud jahutamiseks kasutatava sisendvõimsuse nimiväärtusega [kW], kui jahutamine toimub nimiväärtuste määramise standardtingimustes;

(6) „jõudluskoefitsiendi nimiväärtus” (rated coefficient of performance, COPrated) – seadme deklareeritud kütmisvõimsus [kW], mis on jagatud kütmiseks kasutatava sisendvõimsuse nimiväärtusega [kW], kui kütmine toimub nimiväärtuste määramise standardtingimustes;

(7) „ülemaailmset soojenemist põhjustav mõju” (global warming potential, GWP) – määr, mille võrra 1 kg külmutusainet, mida kasutatakse auru kokkusurumise tsüklis, aitab 100 aasta jooksul hinnanguliselt kaasa ülemaailmsele soojenemisele, väljendatuna CO2-ekvivalentides; kasutatakse GWP väärtusi, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 842/2006 I lisas ( 2 ); fluoritud külmutusainete puhul tuleb kasutada GWP väärtusi, mis on avaldatud valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma poolt vastu võetud kolmandas hinnanguaruandes ( 3 ) (2001 IPCC GWP values for a 100 year period IPCC 2001. aasta GWP-väärtused sajaks aastaks); fluorimata gaaside puhul tuleb kasutada GWP väärtusi, mis on avaldatud valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma poolt vastu võetud esimeses hinnanguaruandes ( 4 ) saja aasta kohta; külmutusainete segude summaarsed GWP väärtused põhinevad valemil, mis on esitatud määruse (EÜ) nr 842/2006 I lisas; eespool esitatud viidetes nimetamata külmutusainete puhul kasutatakse teabeallikana ÜRO Keskkonnaprogrammi 2010. aasta aruannet jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade kohta (2010 report on Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps) (veebruar 2011) või hilisemaid versioone;

(8) „väljalülitatud seisund” – seisund, milles kliimaseade või olmeventilaator on ühendatud vooluvõrku, kuid ei täida ühtegi funktsiooni. Väljalülitatud seisundiks loetakse ka seisund, milles on kuvatud üksnes märguanne, et seade on välja lülitatud, samuti seisund, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/108/EÜ ( 5 ) täidetakse ainult elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks vajalikke funktsioone;

(9) „ooteseisund” – seisund, milles seade on ühendatud vooluvõrku, sõltub oma töös vooluvõrgu toitest ja võimaldab kasutada üksnes järgmisi funktsioone, mis võivad toimida määramata aja jooksul: taasaktiveerimisfunktsioon üksinda või taasaktiveerimisfunktsioon koos ainult taasaktiveerimisfunktsiooni märguandega ja/või teabe või seisundi kuvamisega;

(10) „taasaktiveerimisfunktsioon” – funktsioon, mis hõlbustab teiste seisundite, sealhulgas aktiivse seisundi aktiveerimist, kasutades eraldiseisvat lülitit, sealhulgas kaugjuhtimispulti, sisemist andurit, lisafunktsioonide, sealhulgas põhifunktsiooni kasutamist võimaldava seisundiga seotud taimerit;

(11) „teabe või seisundi kuvamine” – pidev funktsioon, mis annab teavet või kuvab seadme seisundit, sealhulgas kella;

(12) „müratase” – A-korrigeeritud helivõimsustase [dB(A)] siseruumis ja/või väljas, mis on mõõdetud jahutamise (või kütmise, kui seadmel ei ole jahutamisfunktsiooni) nimiväärtuste määramise standardtingimustes;

(13) „projekteerimise võrdlustingimused” – projekteerimise võrdlustemperatuuri, kõrgeimat bivalentset temperatuuri ja kõrgeimat töö piirtemperatuuri hõlmav nõuetekogum, mis on esitatud VII lisas tabelis 3;

(14) „projekteerimise võrdlustemperatuur (reference design temperature)” – välistemperatuur [°C] kas jahutamiseks (Tdesignc) või kütmiseks (Tdesignh) vastavalt VII lisa tabelile 3, mille puhul osalise koormuse suhtarv (part load ratio) on võrdne 1ga ja mis muutub vastavalt konkreetsele jahutamis- või kütmishooajale;

(15) „osalise koormuse suhtarv” (part load ratio, pl(Tj)) – välistemperatuur, millest on lahutatud 16 °C ja mis on jagatud projekteerimise võrdlustemperatuuriga, millest on lahutatud 16 °C, kas jahutamise või kütmise korral;

(16) „hooaeg” – üks neljast tööseisundist (mis on kättesaadavad nelja hooaja jaoks: üks jahutamishooaeg ja kolm kütmishooaega: keskmine / külmem / soojem) mis iseloomustavad iga temperatuuriintervalli jaoks välistemperatuuride kombinatsiooni ja tundide arvu, mille jooksul need temperatuurid esinevad iga hooaja jooksul, mille jaoks seade on tunnistatud sobivaks;

(17) „temperatuuriintervall” (indeksiga j) – välistemperatuuride (Tj) ja intervallitundide (hj) kombinatsioon vastavalt VII lisa tabelile 1;

(18) „intervallitunnid” – tundide arv hooaja kohta (hj), mille kestel välistemperatuurid vastavad igale temperatuuriintervallile vastavalt VII lisa tabelile 1;

(19) „hooajaline energiatõhususe suhtarv” (seasonal energy efficiency ratio, SEER) – seadme üldine energiatõhususe suhtarv, mis esindab kogu jahutamishooaega ja mille arvutamisel aastase jahutamisvajaduse võrdlusväärtus jagatakse aastas jahutamiseks kulutatud elektrikogusega;

(20) „aastase jahutamisvajaduse võrdlusväärtus” (reference annual cooling demand, QC) – jahutamisvajaduse võrdlusväärtus [kWh/a], mis tuleb võtta aluseks SEERi arvutamisel ja mille leidmiseks korrutatakse projekteeritud jahutamiskoormus (Pdesignc) ja ekvivalentne aktiivse jahutamise seisundi tundide arv (HCE);

(21) „ekvivalentne aktiivse jahutamise seisundi tundide arv” (HCE) – hinnanguline tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade peab tagama aastase projekteeritud jahutamiskoormuse (Pdesignc), et oleks tagatud aastase jahutamisvajaduse võrdlusväärtus vastavalt VII lisa tabelile 4;

(22) „aastas jahutamiseks kulutatud elektrikogus” (QCE) – elektrikogus [kWh/a], mida on vaja, et oleks tagatud aastase jahutamisvajaduse võrdlusväärtus ja mille leidmiseks aastase jahutamisvajaduse võrdlusväärtus jagatakse aktiivse seisundi hooajalise energiatõhususe suhtarvuga (SEERon) ja energiatarbimisega jahutamishooaja jooksul termostaadi poolt välja lülitatud seisundis, ooteseisundis, väljalülitatud seisundis ja karterikütte seisundis;

(23) „aktiivse seisundi hooajalise energiatõhususe suhtarv” – seadme keskmine energiatõhusus aktiivse jahutamise seisundis; suhtarv arvutatakse osalise koormuse ja iga temperatuuriintervalli energiatõhususe suhtarvu (EERbin(Tj)) alusel ning kaalutakse iga asjaomase intervallirežiimi tingimustes töötatud intervallitundide arvuga;

(24) „osaline koormus” – jahutamiskoormus (Pc(Tj)) või kütmiskoormus (Ph(Tj)) [kW] konkreetse välistemperatuuri Tj korral; selle leidmiseks korrutatakse projekteeritud koormus osalise koormuse suhtarvuga;

(25) „temperatuuriintervalli energiatõhususe suhtarv” (EERbin(Tj)) – konkreetse temperatuuriintervalli j energiatõhususe suhtarv hooajal välistemperatuuriga Tj; konkreetsete temperatuuriintervallide (j) jaoks on suhtarv tuletatud osalisest koormusest, deklareeritud võimsusest ja energiatõhususe suhtarvu deklareeritud väärtusest (EERd(Tj)) ning muude temperatuuriintervallide jaoks leitakse see interpoleerimise või ekstrapoleerimisega ning vajaduse korral parandatakse kaokoefitsiendiga;

(26) „hooajaline jõudluskoefitsient” (seasonal coefficient of performance (SCOP)) – seadme üldine jõudluskoefitsient, mis esindab kogu konkreetset kütmishooaega (SCOPi väärtus kehtib konkreetse kütmishooaja jaoks) ja mille arvutamisel aastane kütmisvajaduse võrdlusväärtus jagatakse aastas kütmiseks kulutatud elektrikogusega;

(27) „aastase kütmisvajaduse võrdlusväärtus” (reference annual heating demand, (QH)) – konkreetse kütmishooaja kütmisvajaduse võrdlusväärtus [kWh/a], mis tuleb võtta aluseks SCOPi arvutamisel ja mille leidmiseks korrutatakse projekteeritud kütmiskoormus (Pdesignh) ja hooaja ekvivalentne aktiivse kütmise seisundi tundide arv (H HE );

(28) ekvivalentne aktiivse kütmise seisundi tundide arv (HHE) – hinnanguline tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade peab tagama projekteeritud kütmiskoormuse (Pdesignh), et oleks tagatud aastase kütmisvajaduse võrdlusväärtus vastavalt VII lisa tabelile 4;

(29) aastas kütmiseks kulutatud elektrikogus (QHE) – elektrikogus [kWh/a], mida on vaja selleks, et tagada aastase kütmisvajaduse võrdlusväärtus ja mis on seotud konkreetse kütmishooajaga ning mille leidmiseks aastase kütmisvajaduse võrdlusväärtus jagatakse aktiivse seisundi hooajalise jõudluskoefitsiendiga (SCOPon) ja elektritarbimisega küttehooaja jooksul termostaadi poolt välja lülitatud seisundis, ooteseisundis, väljalülitatud seisundis ja karterikütte seisundis;

(30) „aktiivse seisundi hooajaline jõudluskoefitsient” (SCOPon) – seadme keskmine jõudluskoefitsient konkreetse kütmishooaja aktiivses seisundis; see arvutatakse osalisest koormusest, varuelektrikütte võimsusest (vajaduse korral) ja igale temperatuuriintervallile omasest jõudluskoefitsiendist (COPbin(Tj)) ning kaalutakse iga asjaomase temperatuuriintervalli tingimustes töötatud intervallitundide arvuga;

(31) varuelektrikütte võimsus (elbu(Tj)) – sellise reaalse või oletatava varukütteseadme küttevõimsus [kW], mille COP on 1 ja mis täiendab deklareeritud kütmisvõimsust (Pdh(Tj)), et oleks tagatud kütmise osaline koormus (Ph(Tj)) juhul, kui välistemperatuuril (Tj) on Pdh(Tj) väiksem kui Ph(Tj);

(32) „temperatuuriintervallile omane jõudluskoefitsient” (COPbin(Tj)) – konkreetse temperatuuriintervalli j jõudluskoefitsient hooajal välistemperatuuriga Tj; temperatuuriintervalli j jaoks omane koefitsient on tuletatud osalisest koormusest, deklareeritud võimsusest ja jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtusest (COPd(Tj)) ning muude temperatuuriintervallide jaoks leitakse see interpoleerimise või ekstrapoleerimisega ja vajaduse korral parandatakse kaokoefitsiendiga;

(33) „deklareeritud võimsus” [kW] – seadmes auru kokkusurumise tsükli kohta tootja esitatud võimsus jahutamise korral (Pdc(Tj)) või kütmise korral (Pdh(Tj)) sõltuvalt välistemperatuurist Tj ja ruumitemperatuurist Tin;

(34) „funktsioon” – tähis selle kohta, kas seadet saab kasutada ruumi õhu jahutamiseks, kütmiseks või mõlemaks;

(35) „projekteeritud koormus” – deklareeritud jahutamiskoormus (Pdesignc) ja/või kütmiskoormus (Pdesignh) [kW] projekteerimise võrdlustemperatuuril, kusjuures: (a) jahutamisseisundi korral Pdesignc on võrdne deklareeritud jahutamisvõimsusega, kui jahutamine toimub Tj juures, mis võrdub Tdesignc-ga; (b) kütmisseisundi korral on Pdesignh võrdne osalise koormusega Tj juures, mis võrdub Tdesignh-ga;

(36) „energiatõhususe suhtarvu deklareeritud väärtus” (EERd(Tj)) – tootja esitatud energiatõhususe suhtarv piiratud arvu konkreetsete temperatuuriintervallide j juures välistemperatuuril Tj;

(37) „jõudluskoefitsiendi deklareeritud väärtus” (COPd(Tj)) – tootja esitatud jõudluskoefitsient piiratud arvu konkreetsete temperatuuriintervallide j juures välistemperatuuril Tj;

(38) „bivalentne temperatuur” (Tbiv) – välistemperatuur (Tj) [°C], mille korral tootja teate kohaselt saab kütmise deklareeritud võimsus võrdseks osalise koormusega ja millest madalamal temperatuuril tuleb deklareeritud võimsust täiendada elektrilise varuküttevõimsusega, et kütmise osaline koormus oleks tagatud;

(39) „töö piirtemperatuur” (Tol) – välistemperatuur [°C], millest madalama temperatuuri juures tootja teate kohaselt kliimaseade ei suuda kütmise korral tagada mingit soojusvõimsust. Sellest temperatuurist madalamal temperatuuril võrdub deklareeritud võimsus nulliga;

(40) „aktiivne seisund” – seisund, mis vastab tundidele, mil hoones toimub jahutamine või kütmine ja mille korral seadme jahutamis- või kütmisfunktsioon on aktiveeritud. See seisund võib olla seotud seadme tsüklilise sisse- ja väljalülitamisega, et saavutada või hoida ruumis vajalikku temperatuuri;

(41) „termostaadi poolt välja lülitatud seisund” – seisund, mis vastab tundidele, mille jooksul hoones ei toimu jahutamist ega kütmist ja mille korral seadme jahutamis- või kütmisfunktsioon on küll sisse lülitatud, kuid ei tööta, kuna jahutamis- või kütmiskoormust ei ole. Sellepärast on kõnealune seisund seotud välistemperatuuriga, mitte koormustega hoones. Sisse- ja väljalülitumisi aktiivses seisundis ei loeta termostaadi poolt välja lülitatud seisundiks;

(42) „aktiveeritud karterikütte seisund” – seisund, milles seade on aktiveerinud kütteseadise, et vältida külmutusaine liikumist kompressori poole, et piirata külmutusaine kontsentratsiooni õlis kompressori käivitumisel;

(43) „termostaadi poolt välja lülitatud seisundi tundide arv” (HTO) – tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat termostaadi poolt välja lülitatud seisundis ja mille väärtus sõltub konkreetsest hooajast ja funktsioonist;

(44) „ooteseisundi tundide arv” (HSB) – tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat ooteseisundis ja mille väärtus sõltub konkreetsest hooajast ja funktsioonist;

(45) „väljalülitatud seisundi tundide arv” (HOFF) – tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat väljalülitatud seisundis ja mille väärtus sõltub konkreetsest hooajast ja funktsioonist;

(46) „karterikütte seisundi tundide arv” (HCK) – tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat karterikütte seisundis ja mille väärtus sõltub konkreetsest hooajast ja funktsioonist;

(47) „ühe/kahe kanali elektritarbimine” (vastavalt QSD või QDD) – ühe kanaliga või kahe kanaliga kliimaseadme elektritarbimine jahutamisel ja/või kütmisel (vastavalt vajadusele) [ühe kanaliga: kWh/h; kahe kanaliga: kWh/a];

(48) „võimsuse suhtarv” – kõikide töötavate siseruumikliimaseadmete deklareeritud jahutamisvõimsuse või kütmisvõimsuse ja väljas asuva kliimaseadme jahutamise või kütmise deklareeritud võimsuse suhtarv nimiväärtuste määramise tingimustes.









II LISA

Energiatõhususe klassid

1. Kliimaseadmete energiatõhusus määratakse VII lisas esitatud mõõtmiste ja arvutuste alusel.

Nii SEERi kui ka SCOPi puhul võetakse arvesse projekteerimise võrdlustingimusi ja käitamistunde igas asjakohases käitamisrežiimis ning SCOP on seotud kütmishooaja keskmisega, nagu on esitatud VII lisas. Energiatõhususe suhtarvu nimiväärtus (EERrated) ja jõudluskoefitsiendi nimiväärtus (COPrated) on seotud nimiväärtuste määramise standardtingimustega, nagu on esitatud VII lisas.







Tabel 1 Kliimaseadmete, välja arvatud kahe kanaliga ja ühe kanaliga seadmed, energiatõhususe klassid Energiatõhususe klass SEER SCOP A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90







Tabel 2 Kahe kanaliga ja ühe kanaliga kliimaseadmete energiatõhususe klassid Energiatõhususe klass Kahe kanaliga kliimaseadmed Ühe kanaliga kliimaseadmed EERrated COPrated EERrated COPrated A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20









III LISA

Märgis

1. MÄRGIS MUUDE KLIIMASEADMETE KUI ÜHE KANALIGA JA KAHE KANALIGA KLIIMASEADMED JAOKS

1.1 Pööratavad kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A–G

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk.

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „SEER” ja „SCOP” jahutamise ja kütmise puhul, sinise tiiviku ja õhulaine märgiga SEERi juures ning punase tiiviku ja õhulaine märgiga SCOPi juures.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele. Energiatõhusus tuleb näidata nii jahutamise kui ka kütmise jaoks. Kütmise puhul on kohustuslik esitada keskmise kütmishooaja energiatõhusus. Tõhususe näitamine soojema ja külmema hooaja jaoks on vabatahtlik.

V. Jahutamisseisundi kohta: projekteeritud koormus [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. Kütmisseisundi kohta: projekteeritud koormus [kW] kuni kolme kütmishooaja jaoks, ümardatuna ühe kümnendkohani. Kütmishooaegade väärtused, mille jaoks projekteeritud koormust ei ole esitatud, märgitakse X-ga.

VII. Jahutamisseisundi kohta: hooajaline energiatõhususe suhtarv (SEERi väärtus), ümardatuna ühe kümnendkohani.

VIII. Kütmisseisundi kohta: hooajaline jõudluskoefitsient (SCOPi väärtus) kuni kolme kütmishooaja jaoks, ümardatuna ühe kümnendkohani. Kütmishooaegade väärtused, mille jaoks SCOP ei ole esitatud, märgitakse X-ga.

IX. Aastane energiatarbimine kilovatt-tundides aasta kohta, ümardatuna lähima täisarvuni. Kliimaprofiilide väärtused, mille jaoks aastast energiatarbimist ei ole esitatud, märgitakse X-ga.

X. Ruumis ja väljas asuvate seadmete helivõimsuse tase dB(A) re1 pW, ümardatuna lähima täisarvuni.

XI Euroopa kaart, millel on näidatud kolm näitlikku kütmishooaega ja neile vastavad värvilised ruudud.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 1.5. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 ( 6 ) kohane ELi ökomärgis.

1.2 Pööratavad kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+ kuni F

a. Punktis 1.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 1.5.

1.3 Pööratavad kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A++ kuni E

a. Punktis 1.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 1.5.

1.4 Pööratavad kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Punktis 1.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 1.5.

1.5. Märgise kavand

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 120 mm ja kõrgus 210 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega;

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele allpool esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele):

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00.

Piktogrammi näidis: ELi logo + energiamärgis:

laius: 102 mm, kõrgus: 20 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 103,6 mm.

SEERi ja SCOPi tähised

Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1 mm – värvus: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri 16 pt, paksus kirjas valged suurtähed.

Energiatõhususe klass(id)

— Nool: laius: 11 mm, kõrgus: 10 mm, 100 % musta;

— Tekst: Calibri 18 pt, paksus kirjas valged suurtähed.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 9 pt, suurtähed, 100 % musta.

Nimijahutamis- ja kütmisvõimsus [kW]

— Tekst „kW”: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 11 pt, 100 % musta.

SCOPi ja SEERi väärtused, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst „SEER”/„SCOP”: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 11 pt, 100 % musta.

Aastane energiatarbimine [kWh/aasta]

— Tekst „kW/annum”: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY”: poolpaks Calibri 11 pt, 100 % musta.

Müratase

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

—



Väärtus: poolpaks Calibri 15 pt, 100 % musta tavaline Calibri 12 pt, 100 % musta.

Euroopa kaart ja värvilised ruudud

— Värvused: — oranž: 00-46-46-00; roheline: 59-00-47-00; sinine: 54-08-00-00.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 102 × 13 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

2 MÄRGIS MUUDE KLIIMASEADMETE KUI ÜHE KANALIGA JA KAHE KANALIGA KLIIMASEADMED JAOKS

2.1 Üksnes jahutamisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A kuni G

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk.

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „SEER” sinise tiiviku ja õhulaine märgiga.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

V. Projekteeritud jahutamiskoormus [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. Hooajaline energiatõhususe suhtarv (SEERi väärtus), ümardatud ühe kümnendkohani.

VII. Aastane energiatarbimine [kWh/aasta], ümardatuna lähima täisarvuni.

VIII. Ruumis ja väljas asuvate seadmete helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2.5. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

2.2 Üksnes jahutamisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+ kuni F

a. Punktis 2.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2.5.

2.3 Üksnes jahutamisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A++ kuni E

a. Punktis 2.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2.5.

2.4 Üksnes jahutamisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Punktis 2.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2.5.

2.5 Märgise kavand

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele allpool esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvid: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis

Värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele. ELi logo + energiamärgis: laius: 93 mm,

kõrgus: 18 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 93,7 mm.

Tähis SEER

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvus: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

— Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed.

Energiatõhususe klass

— Nool: Laius: 23 mm, kõrgus: 15 mm, 100 % musta.

— Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, valged suurtähed.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, suurtähed, 100 % musta.

Nimivõimsus [kW]

Tekst „kW”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

SEERi väärtus, ümardatult ühe kümnendkohani

— Piirjoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Tekst „SEER”: tavaline Calibri 14 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Aastane energiatarbimine [kWh/aasta]

— Tekst „kWh/annum”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Müratasemed

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 90 × 15 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

3 MÄRGIS MUUDE KLIIMASEADMETE KUI ÜHE KANALIGA JA KAHE KANALIGA KLIIMASEADMED JAOKS

3.1 Üksnes kütmisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A–G

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „SCOP” punase tiiviku ja õhulaine märgiga.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele. Kohustuslik on esitada keskmise kütmishooaja energiatõhusus. Tõhususe näitamine soojema ja külmema ilma jaoks on vabatahtlik.

V. Projekteeritud kütmiskoormus [kW] kuni kolme kütmishooaja jaoks, ümardatuna ühe kümnendkohani. Kütmishooaegade väärtused, mille jaoks projekteeritud koormust ei ole esitatud, märgitakse X-ga.

VI. Hooajaline jõudluskoefitsient (SCOP) kuni kolme kütmishooaja jaoks, ümardatuna ühe kümnendkohani. Kütmishooaegade väärtused, mille jaoks SCOP ei ole esitatud, märgitakse X-ga.

VII. Aastane energiatarbimine [kWh/aasta], ümardatuna lähima täisarvuni. Kütmishooaegade väärtused, mille jaoks aastast energiatarbimist ei ole esitatud, märgitakse X-ga.

VIII. Ruumis ja väljas asuvate seadmete helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

IX. Euroopa kaart, millel on näidatud kolm näitlikku kütmishooaega ja neile vastavad värvilised ruudud.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 3.5. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

3.2 Üksnes kütmisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+ kuni F

a. Punktis 3.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 3.5.

3.3 Üksnes kütmisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A++ kuni E

a. Punktis 3.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 3.5.

3.4 Üksnes kütmisfunktsiooniga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Punktis 3.1 loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 3.5.

3.5 Märgise kavand

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele allpool esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele).

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvid: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 93 mm, kõrgus: 18 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 93,7 mm.

Tähis SCOP

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvused: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

— Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed.

Energiatõhususe klass(id)

— Nool: laius: 11 mm, kõrgus: 10 mm, 100 % musta;

— Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed.

Nimivõimsus [kW]

— Tekst„kW”: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

— Väärtus„XY,Z”: poolpaks Calibri 11 pt, 100 % musta.

SCOPi väärtused, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst „SCOP”: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 11 pt, 100 % musta.

Aastane energiatarbimine [kWh/aasta]

— Tekst „kW/annum”: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY”: poolpaks Calibri 11 pt, 100 % musta.

Müratase

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 15 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 12 pt, 100 % musta.

Euroopa kaart ja värvilised ruudud

Värvused:

oranž: 00-46-46-00;

roheline: 59-00-47-00;

sinine: 54-08-00-00.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 90 × 15 mm.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, 100 % musta.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

4. KAHE KANALIGA KLIIMASEADMETE MÄRGIS

4.1 Pööratavad kahe kanaliga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „EER” ja „COP” jahutamise ja kütmise puhul, sinise tiiviku ja õhulaine märgiga EERi juures ning punase tiiviku ja õhulaine märgiga COPi juures.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele. Energiatõhusus tuleb näidata nii jahutamise kui ka kütmise jaoks.

V. Nimivõimsus jahutamis- ja kütmisseisundis [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. EERrated ja COPrated, ümardatuna ühe kümnendkohani.

VII. Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h] jahutamis- ja kütmisseisundis, ümardatuna lähima täisarvuni.

VIII. Ruumis asuva seadme helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 4.2. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

4.2 Märgise kujundus

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele allpool esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele).

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvid: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 82 mm, kõrgus: 16 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

EERi ja COPi tähised

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvused: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

—



Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 7 pt, valged.

Energiatõhususe klassid

— Nool: laius: 11 mm, kõrgus: 10 mm, 100 % musta;

—



Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed. poolpaks Calibri 7 pt, valged.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, suurtähed, 100 % musta.

Tõlge „minutit”

— Tekst: tavaline Calibri 7 pt, 100 % musta.

Nimivõimsus [kW] jahutamis- ja kütmisseisundi puhul

— Tekst „kW”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

COPi ja EERi väärtused, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst „EER”/„COP”: tavaline Calibri 14 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Ühe tunni elektritarbimine [kWh/h]

— Tekst „kWh/60 min.”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Müratase

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 82 × 10,5 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

4.3 Üksnes jahutamisfunktsiooniga kahe kanaliga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „EER” sinise tiiviku ja õhulaine märgiga.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

V. Jahutamise nimivõimsus [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. EERrated, ümardatuna ühe kümnendkohani.

VII. Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h], ümardatuna lähima täisarvuni.

VIII. Ruumis asuva seadme helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 4.4. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

4.4 Märgise kujundus

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele allpool esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele).

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: Värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 82 mm, kõrgus: 16 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Tähis EER

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvused: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

—



Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 7 pt, valged.

Energiatõhususe klass

— Nool: laius: 20 mm, kõrgus: 15 mm, 100 % musta;

—



Tekst: poolpaks Calibri 30 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 14 pt, valged.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, suurtähed, 100 % musta.

Tõlge „minutit”

— Tekst: tavaline Calibri 7 pt, 100 % musta.

Nimivõimsus [kW]

— Tekst „kW”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

EERi väärtus, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst „EER”: tavaline Calibri 14 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Ühe tunni elektritarbimine [kWh/h]

— Tekst „kWh/60 min.”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Müratasemed

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 82 × 10,5 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

4.5 Üksnes kütmisfunktsiooniga kahe kanaliga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk.

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „COP” punase tiiviku ja õhulaine märgiga.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

V. Nimivõimsus kütmisel [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. COPrated, ümardatuna ühe kümnendkohani.

VII. Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h], ümardatuna lähima täisarvuni.

VIII. Ruumis asuva seadme helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 4.6. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

4.6 Märgise kujundus

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 82 mm, kõrgus: 16 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Tähis COP

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvused: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

—



Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 7 pt, valged.

Energiatõhususe klass

— Nool: laius: 20 mm, kõrgus: 15 mm, 100 % musta;

—



Tekst: poolpaks Calibri 30 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 14 pt, valged.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, suurtähed, 100 % musta.

Tõlge „minutit”

— Tekst: tavaline Calibri 7 pt, 100 % musta.

Nimivõimsus [kW]

— Tekst „kW”: tavaline Calibri 14, 100 % musta.

— Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

COPi väärtus, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst „COP”: tavaline Calibri 14, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Ühe tunni elektritarbimine [kWh/h]

— Tekst „kWh/60 min*”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Müratase

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 14, 100 % musta.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 82 × 10,5 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

5. ÜHE KANALIGA KLIIMASEADMETE MÄRGIS

5.1 Pööratavad ühe kanaliga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk.

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „EER” ja „COP” jahutamise ja kütmise puhul, sinise tiiviku ja õhulaine märgiga EERi juures ning punase tiiviku ja õhulaine märgiga COPi juures.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele. Energiatõhusus tuleb näidata nii jahutamise kui ka kütmise jaoks.

V. Nimivõimsus jahutamis- ja kütmisseisundis [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. EERrated ja COPrated, ümardatuna ühe kümnendkohani.

VII. Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h] jahutamise ja kütmise puhul, ümardatuna ühe kümnendkohani.

VIII. Ruumis asuva seadme helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.2. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

5.2 Märgise kujundus

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: Värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 82 mm, kõrgus: 16 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

EERi ja COPi tähised

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvused: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

—



Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 7 pt, valged.

Energiatõhususe klassid

— Nool: laius: 11 mm, kõrgus: 10 mm, 100 % musta;

— Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, suurtähed, 100 % musta.

Tõlge „minutit”

— Tekst: tavaline Calibri 7 pt, 100 % musta.

Nimivõimsus jahutamisel ja kütmisel [kW]

— Tekst „kW”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

EERi ja COPi väärtused, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst: tavaline Calibri 14 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h]

— Tekst „kWh/60 min*”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Müratase

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 82 × 10,5 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

5.3 Üksnes jahutamisfunktsiooniga ühe kanaliga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk.

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „EER” sinise tiiviku ja õhulaine märgiga.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

V. Nimivõimsus [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. EERrated, ümardatuna ühe kümnendkohani.

VII. Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VIII. Ruumis asuva seadme helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.4. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

5.4 Märgise kujundus

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

ELi märgise äärejoon: joon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 82 mm, kõrgus: 16 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Tähis EER

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvused: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

—



Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 7 pt, valged.

Energiatõhususe klass

— Nool: laius: 20 mm, kõrgus: 15 mm, 100 % musta;

—



Tekst: poolpaks Calibri 30 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 14 pt, valged suurtähed.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, suurtähed, 100 % musta.

Tõlge „minutit”

— Tekst: tavaline Calibri 7 pt, 100 % musta.

Nimivõimsus [kW]

— Tekst „kW”: tavaline Calibri 14, 100 % musta.

— Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

EERi väärtus, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst „EER”: tavaline Calibri 14 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h]

— Tekst „kWh/60 min*”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Müratasemed

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 82 × 10,5 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

5.5 Üksnes kütmisfunktsiooniga ühe kanaliga kliimaseadmed, mis on klassifitseeritud energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D

a. Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. Tarnija nimi või kaubamärk.

II. Tarnija mudelitähis.

III. Tekst „COP” punase tiiviku ja õhulaine märgiga.

IV. Energiatõhusus; kliimaseadme energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususklassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

V. Nimivõimsus kütmisel [kW], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VI. COPrated, ümardatuna ühe kümnendkohani.

VII. Ühe tunni energiatarbimine [kWh/h], ümardatuna ühe kümnendkohani.

VIII. Ruumis asuva seadme helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni.

Kõik vajalikud väärtused määratakse vastavalt VII lisale.

b. Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 5.6. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud määruse (EÜ) nr 66/2010 kohane ökomärgis.

5.6 Märgise kujundus

Selgitus:

i. Märgise laius on vähemalt 100 mm ja kõrgus 200 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujundus siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega.

ii. Märgise taust on valge.

iii. Neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

iv. Märgis vastab kõikidele järgnevalt esitatud tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

ELi märgise äärejoon: joon: 5pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

Energiamärgis: värvus: X-00-00-00.

Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 82 mm, kõrgus: 16 mm.

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Tähis COP

Tekst: tavaline Calibri 10 pt, suurtähed, 100 % musta.

Skaala A–G

— Nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1,3 mm – värvused: — kõrgeim klass: X-00-X-00, teine klass: 70-00-X-00, kolmas klass: 30-00-X-00, neljas klass: 00-00-X-00, viies klass: 00-30-X-00, kuues klass: 00-70-X-00, viimane klass (viimased klassid): 00-X-X-00.

—



Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 7 pt, valged.

Energiatõhususe klass

— Nool: laius: 20 mm, kõrgus: 15 mm, 100 % musta;

—



Tekst: poolpaks Calibri 30 pt, valged suurtähed; poolpaks Calibri 14 pt, valged suurtähed.

Energia

— Tekst: tavaline Calibri 8 pt, 100 % musta.

Tõlge „minutit”

— Tekst: tavaline Calibri 7 pt, 100 % musta.

Nimivõimsus [kW]

— Tekst „kW”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „XY,Z”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

COPi väärtus, ümardatuna ühe kümnendkohani

— Tekst „COP”: tavaline Calibri 14 pt, suurtähed, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Ühe tunni elektritarbimine [kWh/h]

— Tekst „kWh/60 min.”: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

— Väärtus „X,Y”: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

Müratase

— Piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

— Väärtus: poolpaks Calibri 22 pt, 100 % musta.

— Tekst: tavaline Calibri 14 pt, 100 % musta.

Tarnija nimi või kaubamärk

Tarnija mudelitähis

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peaksid mahtuma alale suurusega 82 × 10,5 mm.

Võrdlusperiood

— Tekst: poolpaks Calibri 10 pt.









IV LISA

Tootekirjeldus

1. Tootekirjelduses olev teave esitatakse järgnevalt täpsustatud järjekorras:

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) ruumis kasutatava kliimaseadme mudelitähis või ruumis ja väljas asuvate kliimaseadmeosade mudelitähised;

c) kui mudelile on antud ELi ökomärgis vastavalt määrusele (EÜ) nr 66/2010, võib lisada selle koopia, ilma et see piiraks ühenduse ökomärgise süsteemiga ettenähtud nõuete kohaldamist;

d) müratasemed ruumis ja väljas nimiväärtuste määramise standardtingimustes jahutamis- ja/või kütmisrežiimide kohta;

e) kasutatava külmutusaine nimetus ja ülemaailmset soojenemist põhjustav mõju (GWP) ning järgmine tüüptekst:

„Külmutusaine leke hoogustab kliima soojenemist. Atmosfääri sattumisel annab madalama ülemaailmset soojenemist põhjustava mõju (GWP) väärtusega külmutusaine väiksema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui kõrgema GWP väärtusega külmutusaine. Seade sisaldab külmutusvedelikku, mille GWP väärtus on [xxx]. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutusvedelikku satub atmosfääri, annab see 100 aasta jooksul [xxx] korda suurema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui 1 kg CO2. Ärge kunagi püüdke ise muuta külmutusaine voolusüsteemi, samuti ärge püüdke seadet ise koost lahti võtta, vaid pöörduge alati spetsialisti poole.”

2. Lisaks esitatakse kliimaseadme tootekirjelduses järgmine teave jahutamisrežiimi kohta, kui tõhusus on näidatud hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEER) alusel:

a) mudeli (eraldi seadme või seadmete kombinatsiooni) SEER ja energiatõhususe klass, mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele jahutamisseisundi jaoks, ning II lisas määratletud klassi piirid;

b) näitlik aastane elektritarbimine QCE kWh/a jahutamishooaja jooksul, mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele. Seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine XYZ kilovatt-tundi aastas, põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.”;

c) seadme projekteeritud jahutamiskoormus Pdesignc [kW] jahutamisseisundis, mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele.

3. Lisaks on järgmistes märkustes täpsustatud teave, mis tuleb tootekirjelduses esitada kütmisseisundi kohta, kui tõhusus on näidatud hooajalise jõudluskoefitsiendi (SCOP) alusel:

a) mudeli või nende kombinatsiooni SCOP ja energiatõhususe klass, mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele kütmisseisundi jaoks, ning II lisas määratletud klassi piirid;

b) näitlik aastane elektritarbimine QHE kWh/a keskmise kütmishooaja jaoks, mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele. Seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine XYZ kilovatt-tundi aastas, põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.”;

c) muud konkreetsed kütmishooajad, mille puhul seadet peab saama kasutada, valikuvõimalustega soojem (valitav) või külmem (valitav) kütmishooaeg, nagu on määratletud I lisas;

d) seadme projekteeritud koormus Pdesignh [kW] kütmisseisundis, mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele;

e) deklareeritud küttevõimsus ja varukütteseadme võimsus, mida on eeldatud SCOPi arvutamisel projekteerimise võrdlustingimuste jaoks.

4. Lisaks on järgmistes märkustes täpsustatud teave, mis tuleb kliimaseadmete tootekirjelduses esitada, kui tõhusus on näidatud energiatõhususe suhtarvu nimiväärtuse (EERrated) või jõudluskoefitsiendi nimiväärtuse (COPrated) alusel:

a) mudeli energiatõhususe klass, mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele, ning II lisas määratletud klassi piirid;

b) kahe kanaliga kliimaseadmete puhul näitlik ühe tunni elektritarbimine QDD [kWh/60 min], mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele. Seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine XYZ kilovatt-tundi 60 minuti jooksul, põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.”;

c) ühe kanaliga kliimaseadmete puhul näitlik ühe tunni elektritarbimine QSD [kWh/60 min], mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele. Seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine X,Y kilovatt-tundi 60 minuti jooksul, põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.”;

d) seadme nimijahutamisvõimsus Prated [kW], mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele;

e) seadme nimikütmisvõimsus Prated [kW], mis on määratud vastavalt I ja VII lisas esitatud mõistetele ja katsemeetoditele.

5. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija kliimaseadme mudelit.

6. Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktides 1–4 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.









V LISA

Tehnilised dokumendid

Artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehnilised dokumendid sisaldavad vähemalt järgmisi punkte:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) seadme mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus. Ühe kanaliga kliimaseadmetele osutatakse kui kohalikele kliimaseadmetele;

c) vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

d) vajaduse korral muud kasutatud arvutusmeetodid, mõõtmisstandardid ja -spetsifikatsioonid;

e) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f) vajaduse korral tehnilised parameetrid mõõtmiste jaoks, mis on kindlaks määratud vastavalt VII lisale:

i) üldmõõtmed,

ii) kliimaseadme tüübi täpsustus,

iii) täpsustus, kas seade on ette nähtud jahutamiseks, kütmiseks või mõlemaks otstarbeks;

iv) mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud II lisas;

v) energiatõhususe suhtarv (EERrated) ja jõudluskoefitsient (COPrated) ühe kanaliga ja kahe kanaliga kliimaseadmete puhul või hooajaline energiatõhususe suhtarv (SEER) ja hooajaline jõudluskoefitsient (SCOP) muude kliimaseadmete puhul;

vi) kütmishooaeg, mille jaoks seade on tunnistatud sobivaks;

vii) helivõimsuse tase dB(A) re1 pW, ümardatuna lähima täisarvuni;

viii) kasutatava külmutusaine nimetus ja ülemaailmset soojenemist põhjustav mõju;

g) VII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

Tarnijad võivad eespool esitatud loetelu lõppu lisada täiendavat teavet.

Kui kliimaseadme konkreetse mudeli kohta tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste või muude samaväärsete kliimaseadmete andmete ekstrapoleerimise tulemusel või mõlemal viisil, peab kõnealune tehniline dokumentatsioon sisaldama nimetatud arvutuste või ekstrapoleerimise või mõlema üksikasju ja tarnija poolt teostatud katsetuste üksikasju, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete kliimaseadmete mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.









VI LISA

Teave, mis tuleb esitada, kui lõppkasutajad eeldatavasti ei näe toodet esitletuna

1. Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a) mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud II lisas;

b) muude kui ühe kanaliga ja kahe kanaliga kliimaseadmete kohta:

i) hooajaline energiatõhususe suhtarv (SEER) ja/või hooajaline jõudluskoefitsient (SCOP);

ii) projektikohane võimsus [kW];

iii) aastane elektritarbimine;

iv) kõik jahutamis- ja/või kütmishooajad (keskmine, külmem, soojem), mille jaoks seade on tunnistatud sobivaks;

c) ühe kanaliga ja kahe kanaliga kliimaseadmete kohta:

i) energiatõhususe suhtarv (EER) ja/või jõudluskoefitsient (COP);

ii) nimivõimsus [kW];

iii) kahe kanaliga kliimaseadmete puhul jahutamise ja/või kütmise ühe tunni elektritarbimine;

iv) ühe kanaliga kliimaseadmete puhul jahutamise ja/või kütmise ühe tunni elektritarbimine;

d) helivõimsuse tase [dB(A) re1 pW], ümardatuna lähima täisarvuni;

e) kasutatava külmutusaine nimetus ja ülemaailmset soojenemist põhjustava mõju näitaja (GWP).

2. Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb seda teha IV lisas kindlaksmääratud kujul ja järjekorras.

3. Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.









VII LISA

Mõõtmised ja arvutused

1. Käesoleva määruse nõuete täitmise tõendamiseks ja kontrollimiseks vajalikud mõõtmised ja arvutused tehakse vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava, tänapäeva tasemele vastava meetodiga, mille mõõtmisviga peetakse väikseks.

2. Hooajalise energiatarbimise ja hooajalise energiatõhususe suhtarvu (SEER) ning hooajalise jõudluskoefitsiendi (SCOP) mõõtmisel võetakse arvesse järgmist:

a) Euroopa hooajalised tingimused, nagu on kindlaks määratud käesoleva lisa tabelis 1;

b) projekteerimise võrdlustingimused, nagu on kindlaks määratud käesoleva lisa tabelis 3;

c) elektrienergia tarbimine kõikide asjakohaste käitamisseisundite korral, kasutades käesoleva lisa tabelis 4 esitatud ajavahemikke;

d) energiatõhususe kadu, mida tekitab tsüklisse minek ja tsüklist väljumine (kui see on asjakohane), olenevalt jahutamis- ja/või kütmisvõimsuse juhtimise tüübist;

e) hooajaliste jõudluskoefitsientide parandused tingimustes, kus kütmisvõimsus ei vasta vajalikule kütmiskoormusele;

f) varukütteseadme (kui see on asjakohane) panus seadme kütmisrežiimi hooajalise tõhususe arvutamisel.

3. Kui teatavat mudelit, mis kujutab endast ruumis ja väljas asuvate seadmete kombinatsiooni, käsitlev teave on saadud muude kombinatsioonide alusel tehtud arvutuste ja/või muude kombinatsioonide ekstrapoleerimise teel, peaksid dokumentides olema esitatud nende arvutuste ja/või ekstrapoleerimise üksikasjad ning tehtud arvutuste täpsuse tõendamiseks sooritatud katsed (üksikasjad mitmest seadmest koosneva süsteemi toime arvutamise matemaatilise mudeli ja selle mudeli täpsuse tõendamiseks tehtud mõõtmiste kohta).

4. Energiatõhususe suhtarv (EERrated) ja vajaduse korral jõudluskoefitsient (COPrated) kahe kanaliga ja ühe kanaliga kliimaseadmete jaoks määratakse nimiväärtuste määramise standardtingimustes, mis on esitatud käesoleva lisa tabelis 2.

5. Jahutamiseks ja/või kütmiseks kuluva elektrienergia hooajalise tarbimise arvutamisel võetakse arvesse kõikide asjakohaste käitamisseisundite elektrienergiatarbimist, mis on asjakohased, kasutades käesoleva lisa tabelis 4 kindlaks määratud ajavahemikke.







Tabel 1 Temperatuuriintervalli number (j), välistemperatuur (Tj) [°C] ja intervallitundide arv (hj) jahutamishooaja ning keskmise, soojema ja külmema kütmishooaja kohta db = kuiva termomeetri temperatuur JAHUTAMISHOOAEG KÜTMISHOOAEG Keskmine Soojem Külmem j # Tj °C hj h j # Tj °C hjA h hjW h hjC h db db 1 17 205 1 kuni 8 – 30 kuni – 23 0 0 0 2 18 227 9 –22 0 0 1 3 19 225 10 –21 0 0 6 4 20 225 11 –20 0 0 13 5 21 216 12 –19 0 0 17 6 22 215 13 –18 0 0 19 7 23 218 14 –17 0 0 26 8 24 197 15 –16 0 0 39 9 25 178 16 –15 0 0 41 10 26 158 17 –14 0 0 35 11 27 137 18 –13 0 0 52 12 28 109 19 –12 0 0 37 13 29 88 20 –11 0 0 41 14 30 63 21 –10 1 0 43 15 31 39 22 –9 25 0 54 16 32 31 23 –8 23 0 90 17 33 24 24 –7 24 0 125 18 34 17 25 –6 27 0 169 19 35 13 26 –5 68 0 195 20 36 9 27 –4 91 0 278 21 37 4 28 –3 89 0 306 22 38 3 29 –2 165 0 454 23 39 1 30 –1 173 0 385 24 40 0 31 0 240 0 490 32 1 280 0 533 33 2 320 3 380 34 3 357 22 228 35 4 356 63 261 36 5 303 63 279 37 6 330 175 229 38 7 326 162 269 39 8 348 259 233 40 9 335 360 230 41 10 315 428 243 42 11 215 430 191 43 12 169 503 146 44 13 151 444 150 45 14 105 384 97 46 15 74 294 61 Kokku 2 602 4 910 3 590 6 446







Tabel 2 Nimiväärtuste määramise standardtingimused, õhutemperatuur on määratud kuiva termomeetriga (märja termomeetri temperatuurid on sulgudes) Seade Funktsioon Ruumitemperatuur (°C) Välistemperatuur (°C) kliimaseadmed, v.a ühe kanaliga kliimaseadmed jahutamine 27 (19) 35 (24) kütmine 20 (kuni 15) 7(6) ühe kanaliga kliimaseadmed jahutamine 35 (24) 35 (24) (1) kütmine 20 (12) 20 (12) (1) (*1) Ühe kanaliga kliimaseadme korral ei suunata kondensaatorisse (aurustisse) jahutamise (kütmise) ajal mitte välisõhku, vaid siseruumis olevat õhku.







Tabel 3 Projekteerimise võrdlustingimused, õhutemperatuur on määratud kuiva termomeetriga (märja termomeetri temperatuurid on sulgudes) Funktsioon/hooaeg Ruumitemperatuur °C) Välistemperatuur (°C) Bivalentne temperatuur (°C) Töötemperatuuri piirväärtus (°C) Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol jahutamine 27 (19) Tdesignc = 35 (24) ei kohaldata ei kohaldata kütmine / keskmine 20 (15) Tdesignh = – 10 (– 11) kuni 2 kuni – 7 kütmine / soojem Tdesignh = 2 (1) kuni 7 kuni 2 kütmine / külmem Tdesignh = – 22 (– 23) kuni – 7 kuni – 15







Tabel 4 Elektritarbimise arvutamisel kasutatavad käitamistunnid seadmetüüpide ja käitamisrežiimide järgi Seadmetüüp/funktsioon (kui kohaldatakse) Ühik Kütmishooaeg Sisselülitatud seisund Termostaadi poolt välja lülitatud seisund Ooteseisund Väljalülitatud seisund Karterikütte seisund jahutamine: HCE kütmine: HHE HTO HSB HOFF HCK Muud kui kahe kanaliga ja ühe kanaliga kliimaseadmed Jahutamine, kui seadmel on ainult jahutamisfunktsioon h/aasta 350 221 2 142 5 088 7 760 Jahutamine ja kütmine, kui seadmel on mõlemad funktsioonid Jahutamine h/aasta 350 221 2 142 0 2 672 Kütmine h/aasta Keskmine 1 400 179 0 0 179 Soojem 1 400 755 0 0 755 Külmem 2 100 131 0 0 131 Kütmine, kui seadmel on ainult kütmisfunktsioon h/aasta Keskmine 1 400 179 0 3 672 3 851 Soojem 1 400 755 0 4 345 4 476 Külmem 2 100 131 0 2 189 2 944 Kahe kanaliga kliimaseade jahutamine: HCE kütmine: HHE HTO HSB HOFF HCK Jahutamine, kui seadmel on ainult jahutamisfunktsioon h/60 min 1 puudub puudub puudub puudub Jahutamine ja kütmine, kui seadmel on mõlemad funktsioonid Jahutamine h/60 min 1 puudub puudub puudub puudub Kütmine h/60 min 1 puudub puudub puudub puudub Kütmine, kui seadmel on ainult kütmisfunktsioon h/60 min 1 puudub puudub puudub puudub Ühe kanaliga kliimaseade jahutamine: HCE kütmine: HHE Jahutamine h/60 min 1 puudub puudub puudub puudub Kütmine h/60 min 1 puudub puudub puudub puudub

▼M2









VIII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1) Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b) kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c) kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3) Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4) Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet.

5) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6) Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7) Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.







Tabel 1 Kontrollimisel lubatud hälbed Näitajad Kontrollimisel lubatud hälbed Sesoonne energiatõhusustegur (SEER) [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline energiatõhususe suhtarv”] Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem. Sesoonne kasutegur (SCOP) [termin on muutunud, mujal määruses „hooajaline jõudluskoefitsient”] Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 8 % väiksem. Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund”] Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Elektritarbimine ooteseisundis Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Energiatõhusustegur (EERrated ) [termin on muutunud, mujal määruses „energiatõhususe suhtarv”] Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem. Kasutegur (COP rated ) [termin on muutunud, mujal määruses „jõudluskoefitsient”] Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 10 % väiksem. Müravõimsustase [termin on muutunud, mujal määruses „helivõimsustase”] Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dBA suurem.

▼M1









IX LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1) Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b) „pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c) „puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d) „tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2) Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti h kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal, järgides artikli 3 lõigete 4–6 kohast ajakava. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne III lisas sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3) Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a) kujutiseks on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b) noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c) kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

4) Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a) käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal;

b) kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c) märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d) märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e) puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f) märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g) graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas;

5) Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti i kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.