3)

Se añade el texto siguiente: «Cuadro 4 CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS Clase Método(s) de ensayo Criterios de clasificación Clasificación adicional Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca Escenario 2 FIPEC20 (5) Y FS ≤ 1,75 m; THR1 200s ≤ 10 MJ; HRR máx. 20 kW y FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Producción de humo (2) (6), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca Escenario 1 FIPEC20 (5) y FS ≤ 1,5 m; THR1 200s ≤ 15 MJ; HRR máx. ≤ 30 kW FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Producción de humo (2) (7), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca Escenario 1 FIPEC20 (5) y FS ≤ 2,0 m; THR1 200s ≤ 30 MJ; HRR máx. ≤ 60 kW y FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Producción de humo (2) (7), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca Escenario 1 FIPEC20 (5) y THR1 200s ≤ 70 MJ; HRR máx. ≤ 400 kW y FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Producción de humo (2) (7), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Sin determinación de propiedades CONDICIONES DE MONTAJE Y FIJACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN RELACIÓN CON LOS CABLES ELÉCTRICOS [SEGÚN LA NOTA (5) DEL CUADRO 4] 1. Condiciones de montaje y fijación 1.1. Montaje de la muestra de ensayo general para las clases B1ca, B2ca, Cca y Dca Los cables se montarán en la parte frontal de una escalera estándar (EN 50266-1). Se emplearán longitudes de cable de 3,5 m. La parte inferior de los cables eléctricos estará 20 cm por debajo del extremo inferior del quemador. Los cables se colocarán en la parte media de la escalera (con respecto a su anchura). Cada pieza o haz de ensayo se fijará separadamente a cada travesaño de la escalera por medio de un alambre (de acero o de cobre). Para cables eléctricos de diámetro inferior o igual a 50 mm, deberá utilizarse alambre con un diámetro de 0,5 mm a 1,0 mm, inclusive. Para cables de diámetro superior a 50 mm, el alambre deberá tener un diámetro de 1,0 mm a 1,5 mm. Al montar las piezas de ensayo, la primera se colocará aproximadamente en el centro de la escalera y el resto se irá añadiendo a cada lado, de modo que todo el conjunto quede aproximadamente centrado en la escalera. Las distancias y la formación de haces se explican más abajo. Se trazará una línea horizontal cada 25 cm en sentido ascendente, a fin de medir la propagación de la llama en función del tiempo. La primera línea (es decir, la línea cero) estará a la misma altura que el quemador. Los cables se montarán como sigue, dependiendo de la clasificación que se solicite. 1.1.1. Clases B2ca, Cca y Dca El procedimiento de montaje seleccionado dependerá del diámetro del cable eléctrico conforme al cuadro 4.1. Cuadro 4.1 MONTAJE EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL CABLE Diámetro del cable Montaje Superior o igual a 20 mm 20 mm de distancia entre cables Entre 5 y 20 mm Distancia entre cables equivalente al diámetro del cable Inferior o igual a 5 mm Los cables se unirán en haces de 10 mm de diámetro, sin trenzar. La distancia entre haces será de 10 mm. Los umbrales se determinarán redondeando el diámetro al mm más próximo, salvo que el cable tenga un diámetro inferior a 5 mm, en cuyo caso no se redondeará el diámetro. Para determinar el número de longitudes de cable por ensayo se utilizarán las siguientes fórmulas. 1.1.1.1. Cables de diámetro superior o igual a 20 mm El número de cables, N, viene dado por: … ecuación 1 donde: dc es el diámetro del cable (en mm y redondeado al mm más próximo). función int = la parte entera del resultado (es decir, el valor redondeado a la baja). 1.1.1.2. Cables de diámetro superior a 5 mm e inferior a 20 mm El número de cables, N, viene dado por: … ecuación 2 donde: dc es el diámetro del cable (en mm y redondeado). función int = la parte entera del resultado (es decir, el valor redondeado a la baja). 1.1.1.3. Cables o hilos de diámetro inferior o igual a 5 mm El número de haces de 10 mm, Nbu de cables, viene dado por: … ecuación 3 De este modo, se montarán quince haces con una distancia de 10 mm entre cada uno de ellos. El número de cables de cada haz (n) será: … ecuación 4 donde: dc es el diámetro del cable (en mm y no redondeado). Así pues, el número de longitudes de cable (CL) de los hilos o cables con un diámetro inferior a 5 mm será: CL = n × 15 … ecuación 5 1.1.1.4. Longitud total de cable por ensayo La longitud total L (m) por ensayo será: L = n × 15 × 3,5 por d c ≤ 5 mm o L = N × 3,5 por d c > 5 mm … ecuación 6 1.1.2. Clase B1ca En la parte posterior de la bandeja de cables se montará un tablero incombustible de silicato cálcico con una densidad de 870 ± 50 kg/m3 y un grosor de 11 ± 2 mm. Este tablero podrá montarse en dos partes. En todos los demás aspectos, el montaje de los cables será idéntico al de las clases B2ca, Cca y Dca. 2. Definición de los parámetros de ensayo Cuadro 4.2 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN LOS ESCENARIOS 1 Y 2 FIPEC20 Todos los parámetros calculados se evaluarán durante 20 minutos desde el inicio del ensayo (ignición del quemador).

Parámetro Explicación Inicio del ensayo Ignición del quemador Final del ensayo 20 minutos tras la ignición del quemador (final del período de cálculo de los parámetros) HRRsm30, kW Media deslizante de 30 segundos de la velocidad de desprendimiento de calor (Heat Release Rate) SPRsm60, m2/s Media deslizante de 60 segundos de la velocidad de producción de humo (Smoke Production Rate) HRR máx. kW HRRsm30 máxima entre el inicio y el final del ensayo, sin contar el aporte de la fuente de ignición SPR máx, m2/s SPRsm60 máxima entre el inicio y el final del ensayo THR1 200, MJ Desprendimiento total de calor (Total Heat Release) (HRRsm30) desde el inicio hasta el final del ensayo, sin contar el aporte de la fuente de ignición TSP1 200, m2 Producción total de humo (Total Smoke Production) (HRRsm60) desde el inicio hasta el final del ensayo FIGRA, W/s Índice de propagación del fuego (FIre Growth RAte), definido como el valor máximo del cociente entre la HRRsm30, sin contar el aporte de la fuente de ignición, y el tiempo. Umbrales HRRsm30 = 3 kW y THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Índice de propagación del humo (SMOke Growth RAte), definido como el valor máximo del cociente entre la SPRsm60 y el tiempo, multiplicado por 10 000. Umbrales SPRsm60 0,1 m2/s y TSP = 6 m2 PCS Potencial calorífico bruto FS Propagación de las llamas (longitud afectada) H Propagación de las llamas FIPEC Fire Performance of Electric Cables (Comportamiento de los cables eléctricos al fuego)»