Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no 
asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, 
son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales 
son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento  
►B REGLAMENTO (UE) N  o 1253/2014 DE LA COMISIÓN  
de 7 de julio de 2014  
por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
se refiere a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación  
(Texto pertinente a efectos del EEE)  
(DO L 337 de 25.11.2014, p. 8)  
Modificado por:  
Diario Oficial  
n o página  fecha  
►M1 Reglamento (UE) 2016/2282 de la Comisión de 30 de noviembre de  
2016  L 346  5 1  20.12.2016  
►M2 Reglamento (UE) 2020/1000 de la Comisión de 9 de julio de 2020  L 221  105  10.7.2020  02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 1
02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 2  
REGLAMENTO (UE) N  o 1253/2014 DE LA COMISIÓN  
de 7 de julio de 2014  
por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de diseño 
ecológico aplicables a las unidades de ventilación  
(Texto pertinente a efectos del EEE)  
Artículo 1  
Objeto y ámbito de aplicación  
1. El presente Reglamento se aplica a las unidades de ventilaci ón y 
establece los requisitos de diseño ecológico para su introducci ón en el 
mercado o su puesta en servicio.  
2. El presente Reglamento no será de aplicación para las unidad es de 
ventilación que:  
a) sean unidireccionales (extracción o impulsión) y tengan una potencia 
eléctrica de entrada inferior a 30 W, salvo a efectos informati vos; 
b) sean bidireccionales y cuyos ventiladores dispongan de una p otencia 
eléctrica de entrada total inferior a 30 W por corriente de air e, salvo 
a efectos informativos;  
c) sean ventiladores axiales o centrífugos equipados únicamente  con 
una envolvente a tenor del Reglamento (UE) n  o 327/2011;  
d) estén exclusivamente destinadas a funcionar en atmósferas po tencial­
mente explosivas, tal como se definen en la Directiva 94/9/CE d el 
Parlamento Europeo y del Consejo (  1 ); 
e) estén exclusivamente destinadas a funcionar en caso de emerg encia, 
durante espacios breves de tiempo y con arreglo a los requisito s 
básicos de las obras de construcción relativos a la seguridad e n 
caso de incendio conforme al Reglamento (UE) n  o 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (  2 ); 
f) estén exclusivamente destinadas a funcionar:  
i) cuando la temperatura de funcionamiento del aire desplazado 
exceda de 100 °C,  
ii) cuando la temperatura ambiente de funcionamiento del motor 
que acciona el ventilador, si dicho motor está situado fuera de  
la corriente de aire, exceda de 65 °C,  ▼B 
( 1 ) Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23  de marzo de 
1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Es tados miembros 
sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósfe ras potencial­
mente explosivas (DO L 100 de 19.4.1994, p. 1). 
( 2 ) Reglamento (UE) n  o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armoni zadas para 
la comercialización de productos de construcción y se deroga la  Directiva 
89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5).
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 3  
iii) cuando la temperatura del aire desplazado o la temperatura  am­
biente de funcionamiento del motor, si está situado fuera de la  
corriente de aire, sean inferiores a – 40 °C,  
iv) cuando la tensión de alimentación exceda de 1 000 V CA o 
1 500 V CC,  
v) en ambientes tóxicos, altamente corrosivos o inflamables o e n 
ambientes con sustancias abrasivas;  
▼M2 
g) incluyan un cambiador de calor y una bomba de calor destinad a a la 
recuperación de calor o que permita una transferencia o extracc ión 
de calor adicionales a las del sistema de recuperación de calor , salvo 
que ambos dispositivos sirvan para la transferencia de calor co n fines 
de desescarche o de protección contra el escarche;  
▼B 
h) se clasifiquen como campanas extractoras sujetas al Reglamen to 
(UE) n  o 66/2014 de la Comisión (  1 ), sobre aparatos de cocina.  
Artículo 2  
Definiciones  
A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes 
definiciones:  
1) «unidad de ventilación»: aparato eléctrico provisto, como mí nimo, 
de un rotor, un motor y una envolvente, destinado a sustituir e l aire 
utilizado por aire del exterior en un edificio o en parte de un  
edificio;  
2) «unidad de ventilación residencial»: unidad de ventilación c uyo 
a) caudal máximo no excede de 250 m  3 /h; 
b) caudal máximo va de 250 a 1 000 m  3 /h, habiendo declarado el 
fabricante que el uso previsto se limita exclusivamente a aplic a­
ciones de ventilación residencial;  
3) «unidad de ventilación no residencial»: unidad de ventilació n cuyo 
caudal máximo excede de 250 m  3 /h y si, yendo el caudal máximo 
de 250 a 1 000 m  3 /h, el fabricante no ha declarado que el uso 
previsto se limite exclusivamente a aplicaciones de ventilación  
residencial;  
4) «caudal máximo»: flujo volumétrico máximo de aire declarado de 
una unidad de ventilación que puede alcanzarse, con mandos inte ­
grados o con mandos separados suministrados conjuntamente, en 
condiciones ambientales estándar (20 °C) y a 101 325 Pa, habién ­
dose instalado la unidad completa (por ejemplo, con filtros lim pios) 
siguiendo las instrucciones del fabricante; en el caso de unida des de  ▼B 
( 1 ) Reglamento (UE) n  o 66/2014 de la Comisión, de 14 de enero de 2014, por el 
que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y  del Con­
sejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplica bles a los hornos, 
las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstic o (DO L 29 
de 31.1.2014, p. 33).
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 4  
ventilación residenciales con conductos, el caudal máximo se re la­
ciona con el flujo de aire a 100 Pa de diferencia de presión es tática 
externa y, en el caso de unidades de ventilación residenciales sin 
conductos, con el flujo de aire a la diferencia de presión tota l más 
baja alcanzable del conjunto de valores de 10 [mínima]-20-50-10 0- 
150-200-250 Pa, escogiendo el que sea igual o inmediatamente in ­
ferior al valor medido de diferencia de presión;  
5) «unidad de ventilación unidireccional»: unidad de ventilació n que 
genera un flujo de aire en un solo sentido, del interior al ext erior 
(extracción) o del exterior al interior (impulsión), y en la qu e el flujo 
de aire generado mecánicamente se equilibra con el aporte o la 
extracción naturales de aire;  
6) «unidad de ventilación bidireccional»: unidad de ventilación  que 
genera un flujo de aire entre el interior y el exterior y está provista 
de ventiladores extractores e impulsores;  
7) «modelo de unidad de ventilación equivalente»: unidad de ven tila­
ción con las mismas características técnicas según los requisit os de 
información sobre el producto aplicables, pero introducida en e l 
mercado por el mismo fabricante, representante autorizado o imp or­
tador como modelo de unidad de ventilación diferente.  
En el anexo I figuran otras definiciones a efectos de los anexo s II a IX.  
Artículo 3  
Requisitos de diseño ecológico  
1. A partir del 1 de enero de 2016, las unidades de ventilación  
residenciales deberán cumplir los requisitos específicos de dis eño eco­
lógico que figuran en el anexo II, punto 1.  
2. A partir del 1 de enero de 2016, las unidades de ventilación  no 
residenciales deberán cumplir los requisitos específicos de dis eño eco­
lógico que figuran en el anexo III, punto 1.  
3. A partir del 1 de enero de 2018, las unidades de ventilación  
residenciales deberán cumplir los requisitos específicos de dis eño eco­
lógico que figuran en el anexo II, punto 2.  
4. A partir del 1 de enero de 2018, las unidades de ventilación  no 
residenciales deberán cumplir los requisitos específicos de dis eño eco­
lógico que figuran en el anexo III, punto 2.  
Artículo 4  
Requisitos de información  
1. A partir del 1 de enero de 2016, los fabricantes, sus repres entantes 
autorizados y los importadores de unidades de ventilación resid enciales 
deberán cumplir los requisitos de información que figuran en el  
anexo IV.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 5  
2. A partir del 1 de enero de 2016, los fabricantes, sus repres entantes 
autorizados y los importadores de unidades de ventilación no re siden­
ciales deberán cumplir los requisitos de información que figura n en el 
anexo V.  
Artículo 5  
Evaluación de la conformidad  
1. Los fabricantes de unidades de ventilación deberán realizar la 
evaluación de la conformidad establecida en el artículo 8 de la  Directiva 
2009/125/CE aplicando el sistema de control interno del diseño ex­
puesto en el anexo IV de la citada Directiva o el sistema de ge stión 
descrito en su anexo V.  
A efectos de la evaluación de la conformidad de las unidades de  ven­
tilación residenciales, el cálculo del requisito de consumo de energía 
específico se efectuará conforme al anexo VIII del presente Reg lamento.  
A efectos de la evaluación de la conformidad de las unidades de  ven­
tilación no residenciales, las mediciones y los cálculos de los  requisitos 
específicos de diseño ecológico se efectuarán conforme al anexo  IX del 
presente Reglamento.  
2. El registro de documentación técnica elaborado conforme al 
anexo IV de la Directiva 2009/125/CE deberá incluir una copia d e la 
información sobre el producto que figura en los anexos IV y V d el 
presente Reglamento.  
Cuando la información incluida en la documentación técnica de u n 
modelo de unidad de ventilación concreto se haya obtenido media nte 
cálculo sobre la base del diseño o por extrapolación de otras u nidades 
de ventilación, o ambas cosas, la documentación técnica deberá contener 
la siguiente información:  
a) detalles de los cálculos o las extrapolaciones, o de ambos;  
b) detalles de los ensayos realizados por los fabricantes para verificar la 
exactitud de los cálculos y las extrapolaciones;  
c) una lista de los demás modelos de unidades de ventilación cu ya 
documentación técnica contenga información obtenida sobre la 
misma base;  
d) una lista de modelos de unidad de ventilación equivalentes.  
Artículo 6  
Procedimiento de verificación a efectos de vigilancia del mercado  
Las autoridades de los Estados miembros deberán seguir el proce di­
miento de verificación expuesto en el anexo VI cuando realicen la 
vigilancia del mercado a la que se refiere el artículo 3, apart ado 2, de 
la Directiva 2009/125/CE, a fin de garantizar el cumplimiento d e los 
requisitos aplicables a las unidades de ventilación residencial es y a las 
unidades de ventilación no residenciales establecidos en los an exos II y 
III, respectivamente, del presente Reglamento.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 6  
Artículo 7  
Índices de referencia  
En el anexo VII del presente Reglamento figuran los índices de refe­
rencia a los que se refiere el punto 2 de la parte 3 del anexo I de la 
Directiva 2009/125/CE, que han de aplicarse a las unidades de v entila­
ción.  
Artículo 8  
Reexamen  
La Comisión evaluará la necesidad de establecer requisitos sobr e los 
índices de fuga de aire a la luz del progreso tecnológico y pre sentará los 
resultados de esa evaluación al Foro Consultivo no más tarde de l 1 de 
enero de 2017.  
La Comisión reexaminará el presente Reglamento a la luz del pro greso 
tecnológico y presentará los resultados de ese reexamen al Foro  Con­
sultivo no más tarde del 1 de enero de 2020.  
En el reexamen deberán evaluarse los siguientes aspectos:  
a) la posible ampliación del ámbito de aplicación del presente Regla­
mento a unidades unidireccionales con una potencia eléctrica de  
entrada inferior a 30 W y a unidades bidireccionales cuyos vent ila­
dores dispongan de una potencia eléctrica de entrada total infe rior a 
30 W por corriente de aire;  
b) las tolerancias de verificación indicadas en el anexo VI;  
c) la conveniencia de tener en cuenta los efectos que la utiliz ación de 
filtros de bajo consumo de energía puede tener en la eficiencia  
energética;  
d) la necesidad de establecer otra fase con requisitos de diseñ o ecoló­
gico más estrictos.  
Artículo 9  
Entrada en vigor  
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguien te al de 
su publicación en el  Diario Oficial de la Unión Europea . 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di­
rectamente aplicable en cada Estado miembro.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 7  
ANEXO I  
Definiciones  
Definiciones aplicables a efectos de los anexos II a IX del pre sente Reglamento:  
1. Definiciones:  
1) «consumo de energía específico» [expresado en kWh/(m  2 .a)]: coeficiente 
para expresar la energía consumida en ventilación por metro cua drado de 
superficie de suelo calentada de una vivienda o un edificio, ca lculado 
para unidades de ventilación residenciales conforme al anexo VI II; 
2) «nivel de potencia acústica ( L WA )»: nivel de potencia sonora con pon­
deración A radiado por la envolvente, expresado en decibelios ( dB) con 
relación a la potencia sonora de un picovatio (1 pW), transmiti do por el 
aire con el caudal de referencia;  
3) «accionamiento de varias velocidades»: motor de ventilador c apaz de 
funcionar a tres o más velocidades fijas, además de la posición  de parada 
(off); 
4) «accionamiento de velocidad variable»: controlador electróni co integrado 
o que funciona como sistema o como elemento suministrado por se pa­
rado con el motor y el ventilador y que adapta de manera contin ua la 
energía eléctrica suministrada al motor a fin de controlar el c audal;  
5) «sistema de recuperación de calor»: parte de una unidad de v entilación 
bidireccional provista de un cambiador de calor diseñado para t ransmitir 
el calor contenido en el aire (contaminado) extraído al aire (f resco) 
impulsado;  
6) «eficiencia térmica de un sistema de recuperación de calor r esidencial 
(η t )»: razón entre la elevación de temperatura del aire impulsado y la 
bajada de temperatura del aire extraído, ambas con relación a l a tempe­
ratura exterior, medidas con el sistema de recuperación de calo r en seco y 
en condiciones ambientales estándar, con flujo másico equilibra do al 
caudal de referencia y una diferencia térmica entre el interior  y el exterior 
de 13 K, sin corrección en función de la ganancia de calor proc edente de 
los motores de los ventiladores;  
7) «índice de fuga interna»: fracción de aire extraído presente  en el aire 
impulsado de las unidades de ventilación con sistema de recuper ación de 
calor como resultado de una fuga entre los flujos de aire extra ído y aire 
impulsado dentro de la envolvente mientras la unidad funciona c on el 
flujo volumétrico de aire de referencia, medida en los conducto s; el 
ensayo deberá realizarse a 100 Pa, en el caso de las unidades d e venti­
lación residenciales, y a 250 Pa, en el de las unidades de vent ilación no 
residenciales;  
8) «traspaso»: porcentaje de aire extraído que retorna al aire impulsado en 
un cambiador de calor regenerativo con arreglo al flujo de refe rencia;  
9) «índice de fuga externa»: fracción de fuga del flujo volumét rico de aire 
de referencia que, procedente del aire circundante, penetra en el interior 
de la envolvente de una unidad cuando esta se somete a un ensay o de 
presión, o bien escapa de su interior hacia el aire circundante ; el ensayo 
deberá realizarse a 250 Pa, en el caso de las unidades de venti lación 
residenciales, y a 400 Pa, en el de las unidades de ventilación  no resi­
denciales, tanto de subpresión como de sobrepresión;  
10) «mezcla»: recirculación o cortocircuito inmediatos de los f lujos de aire 
entre las aberturas de descarga y admisión en los terminales ta nto inte­
riores como exteriores, de modo que no contribuyen a la ventila ción 
efectiva del espacio construido, estando la unidad en funcionam iento 
con el flujo volumétrico de aire de referencia;  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 8  
11) «índice de mezcla»: fracción de aire extraído, como parte d el volumen de 
aire de referencia total, que recircula entre las aberturas de descarga y 
admisión en los terminales tanto interiores como exteriores, de  modo que 
no contribuye a la ventilación efectiva del espacio construido,  estando la 
unidad en funcionamiento con el volumen de aire de referencia ( medido 
a un metro de distancia del conducto interior de impulsión), me nos el 
índice de fuga interna;  
12) «potencia de entrada efectiva» (expresada en W): potencia e léctrica de 
entrada con el caudal de referencia y la correspondiente difere ncia de 
presión externa total, incluida la demanda eléctrica de los ven tiladores, 
los mandos (incluidos los mandos a distancia) y la bomba de cal or (si 
está integrada);  
13) «potencia de entrada específica» [expresada en W/(m  3 /h)]: razón entre la 
potencia de entrada efectiva (en W) y el caudal de referencia ( en m  3 /h); 
14) «diagrama de caudal-presión»: conjunto de curvas correspond ientes al 
caudal (eje de abscisas) y a la diferencia de presión de una un idad de 
ventilación residencial unidireccional o el lado de impulsión d e una 
unidad de ventilación residencial bidireccional, en el que cada  curva 
representa una velocidad del ventilador con un mínimo de ocho p untos 
de ensayo equidistantes, estando el número de curvas determinad o por el 
número de opciones discrecionales de velocidades del ventilador  (una, 
dos o tres) o, en el caso de un accionamiento de ventilador de velocidad 
variable, con por lo menos una curva mínima, una curva máxima y  una 
curva intermedia apropiada próxima al volumen de aire de refere ncia y a 
la diferencia de presión para el ensayo de la potencia de entra da especí­
fica; 
15) «caudal de referencia» (expresado en m  3 /s): valor de la abscisa a un 
punto de una curva del diagrama de caudal-presión situado en un  
punto de referencia, o lo más cercano posible a él, al 70 % com o mínimo 
del caudal máximo y a 50 Pa, en el caso de las unidades con con ductos, 
y a una presión mínima, en el caso de las unidades sin conducto s; si se 
trata de unidades de ventilación bidireccionales, el flujo volu métrico de 
aire de referencia se aplica a la abertura de salida del aire i mpulsado;  
16) «factor del mando ( CTRL )»: factor de corrección para el cálculo del 
consumo de energía específico en función del tipo de mando que forma 
parte de la unidad de ventilación, de acuerdo con la descripció n del 
anexo VIII, cuadro 1;  
17) «parámetro de mando»: parámetro mensurable o conjunto de pa rámetros 
mensurables que se suponen representativos de la demanda de ven tila­
ción, por ejemplo la humedad relativa, el dióxido de carbono (C O 2 ), los 
compuestos orgánicos volátiles u otros gases, la detección de p resencia, 
movimiento u ocupación a partir del calor corporal infrarrojo o  de la 
reflexión de ondas ultrasónicas, o las señales eléctricas prove nientes del 
accionamiento humano de luces o equipos;  
18) «mando manual»: todo tipo de mando sin control de la demand a; 
19) «control de la demanda»: dispositivo o conjunto de disposit ivos que, 
integrados o suministrados por separado, miden un parámetro de mando 
y utilizan el resultado de esa medición para regular automática mente el 
caudal de la unidad o los caudales de los conductos;  
20) «temporizador»: interfaz humana regulada por un reloj (de c ontrol diur­
no) para controlar la velocidad del ventilador o el caudal de l a unidad de 
ventilación, con un mínimo de siete ajustes semanales manuales del 
caudal regulable para un mínimo de dos períodos de interrupción , es 
decir, períodos con un caudal reducido o nulo;  
21) «ventilación en función de la demanda»: unidad de ventilaci ón con con­
trol de la demanda;  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 9  
22) «unidad con conductos»: unidad de ventilación destinada a v entilar una o 
más estancias o uno o más espacios cerrados en un edificio por medio de 
conductos de aire, pensada para ir provista de conexiones de co nductos;  
23) «unidad sin conductos»: unidad de ventilación destinada a v entilar una 
única estancia o un único espacio cerrado en un edificio, no pe nsada para 
ir provista de conexiones de conductos;  
24) «control de la demanda central»: control de la demanda de u na unidad de 
ventilación con conductos que regula continuamente la velocidad  o las 
velocidades del ventilador y el caudal basándose en un solo sen sor para 
la totalidad o parte del edificio ventilado, de forma centraliz ada; 
25) «control de la demanda local»: control de la demanda de una  unidad de 
ventilación que regula continuamente la velocidad o las velocid ades del 
ventilador y los caudales basándose en más de un sensor, si se trata de 
una unidad de ventilación con conductos, o en un solo sensor, s i se trata 
de una unidad sin conductos;  
26) «presión estática ( p sf )»: presión total menos presión dinámica del 
ventilador;  
27) «presión total ( p f )»: diferencia entre la presión de remanso en la salida 
del ventilador y la presión de remanso en la entrada del ventil ador;  
28) «presión de remanso»: presión medida en un punto de un fluj o de gas si 
se hiciera reposar por medio de un proceso isoentrópico;  
29) «presión dinámica»: presión calculada a partir del caudal m ásico y de la 
densidad media del gas en la salida y en la zona de salida de l a unidad;  
30) «cambiador de calor recuperativo»: cambiador de calor desti nado a trans­
ferir energía térmica de una corriente de aire a otra sin pieza s móviles, 
como un cambiador de calor de placas o de tubos con flujos para lelos, 
cruzados o en contracorriente, o una combinación de estos, o un  cam­
biador de calor de placas o de tubos con difusión de vapor;  
31) «cambiador de calor regenerativo»: cambiador de calor rotat orio con una 
rueda giratoria para transferir energía térmica de una corrient e de aire a 
otra, provisto de material que permite la transferencia de calo r latente, un 
mecanismo de accionamiento, una envolvente o armazón y juntas p ara 
reducir la derivación y fuga de aire de una corriente u otra; e stos cam­
biadores de calor presentan diversos grados de recuperación de humedad 
en función del material utilizado;  
32) «sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presió n»: en una 
unidad de ventilación residencial sin conductos, razón entre la  desviación 
máxima del caudal máximo a + 20 Pa y a – 20 Pa de diferencia de  
presión externa total;  
33) «estanqueidad al aire interior/exterior»: en una unidad de ventilación 
residencial sin conductos, caudal (expresado en m  3 /h) entre el interior 
y el exterior con el ventilador o los ventiladores apagados;  
34) «unidad de doble uso»: unidad de ventilación diseñada con f ines tanto de 
ventilación como de extracción de llamas o humos y que cumple l os 
requisitos básicos aplicables a las obras de construcción en lo  que se 
refiere a la seguridad en caso de incendio contenidos en el 
Reglamento (UE) n  o 305/2011;  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 10  
35) «elemento de baipás térmico»: toda solución que eluda el ca mbiador de 
calor o controle automática o manualmente su rendimiento de rec upera­
ción de calor, sin que se requiera necesariamente un baipás fís ico del 
flujo de aire (por ejemplo, caja de verano, control de la veloc idad del 
rotor o control del flujo de aire).  
2. Definiciones relativas a las unidades de ventilación no residenciales, que 
se suman a las del anexo I, parte 1:  
1) «potencia eléctrica de entrada nominal ( P)» (expresada en kW): potencia 
eléctrica de entrada efectiva de los accionamientos de los vent iladores, 
incluidos sus elementos de mando del motor, a la presión extern a nomi­
nal y con el flujo de aire nominal;  
2) «eficiencia del ventilador ( ην entilador  )»: eficiencia estática, incluida la efi­
ciencia del motor y del accionamiento de cada ventilador de la unidad de 
ventilación (configuración de referencia), determinada con el f lujo de aire 
nominal y la caída de presión externa nominal;  
3) «configuración de referencia de una unidad de ventilación bi direccional»: 
producto configurado con una envolvente, un mínimo de dos venti ladores 
con accionamientos de velocidad variable o de varias velocidade s, un 
sistema de recuperación de calor, un filtro fino limpio en el l ado de 
entrada y un filtro medio limpio en el lado de extracción;  
4) «configuración de referencia de una unidad de ventilación un idireccio­
nal»: producto configurado con una envolvente, un ventilador co mo 
mínimo con accionamiento de velocidad variable o de varias velo cidades 
y un filtro fino limpio, en caso de que el producto vaya a llev ar filtro en 
el lado de entrada;  
5) «eficiencia mínima del ventilador ( η uv )»: requisito de eficiencia mínima 
específico aplicable a las unidades de ventilación sujetas al p resente 
Reglamento;  
6) «caudal nominal ( q nom )» (expresado en m  3 /s): caudal por construcción 
declarado de una unidad de ventilación no residencial en condic iones 
ambientales estándar de 20 °C y a 101 325 Pa, habiéndose instal ado la 
unidad completa (por ejemplo, con filtros) siguiendo las instru cciones del 
fabricante;  
7) «presión externa nominal ( Δp s,ext )» (expresada en Pa): diferencia de pre­
sión estática externa por construcción declarada, con el caudal  nominal;  
8) «velocidad máxima asignada del ventilador ( v ventilador_asignada  )» (expre­
sada en revoluciones por minuto, rpm): velocidad del ventilador  con el 
caudal nominal y a la presión externa nominal;  
9) «caída de presión interna de los componentes de ventilación (Δp s,int )» 
(expresada en Pa): suma de las caídas de presión estática de la  configu­
ración de referencia de una unidad de ventilación bidireccional  o unidi­
reccional con el caudal nominal;  
10) «caída de presión interna de los componentes no de ventilac ión adicio­
nales (Δp s,adic )» (expresada en Pa): resto de la suma de todas las caídas 
de presión estática interna con el caudal nominal y a la presió n externa 
nominal, después de restar la caída de presión interna de los c omponen­
tes de ventilación ( Δp s,int ); ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 11  
11) «eficiencia térmica de un sistema de recuperación de calor no residencial 
(η t_uvnr  )»: razón entre la elevación de temperatura del aire impulsado y la 
bajada de temperatura del aire extraído, ambas con relación a l a tempe­
ratura exterior, medidas en condiciones de referencia en seco, con flujo 
másico equilibrado y una diferencia térmica entre el aire inter ior y exte­
rior de 20 K, sin la ganancia de calor procedente de los motore s de los 
ventiladores y de las fugas internas;  
12) «potencia de ventilador específica interna de los component es de venti­
lación ( PVE  int )» [expresada en W/(m  3 /s)]: razón entre la caída de presión 
interna de los componentes de ventilación y la eficiencia del v entilador, 
determinada para la configuración de referencia;  
13) «potencia de ventilador específica interna máxima de los co mponentes de 
ventilación ( PVE  int_limit  )» [expresada en W/(m  3 /s)]: requisito de eficiencia 
específico para la  PVE  int de las unidades de ventilación sujetas al pre­
sente Reglamento;  
14) «sistema de recuperación de calor móvil»: sistema en el que  el disposi­
tivo de recuperación de calor en el lado de extracción y el dis positivo 
que suministra el calor recuperado a la corriente de aire del l ado de 
impulsión de un espacio ventilado están conectados por medio de  un 
sistema de transferencia de calor en el que los dos lados del s istema 
de recuperación de calor pueden colocarse libremente en distint as partes 
de un edificio;  
15) «velocidad frontal» (expresada en m/s): la mayor de las vel ocidades del 
aire de impulsión y de extracción; las velocidades son las velo cidades del 
aire en la unidad de ventilación sobre la base de la superficie  interna de 
la unidad para el flujo de aire impulsado o extraído; la veloci dad se basa 
en la superficie de la sección de filtro de la unidad respectiv a o, en 
ausencia de filtro, en la superficie de la sección de ventilado r; 
16) «bono de eficiencia (E)»: factor de corrección habida cuent a de que una 
recuperación de calor más eficiente causa más caídas de presión  que 
exigen más potencia de ventilador específica;  
17) «corrección de filtro (F)» (expresada en Pa): valor de corr ección que 
debe aplicarse si una unidad se aparta de la configuración de r eferencia 
de una unidad de ventilación bidireccional;  
18) «filtro fino»: filtro que cumple las condiciones pertinente s del anexo IX;  
19) «filtro medio»: filtro que cumple las condiciones pertinent es del 
anexo IX;  
20) «eficiencia de filtraje»: razón media entre la fracción de polvo capturada 
y la cantidad que pasa por el filtro, en las condiciones descri tas en el 
anexo IX para filtros finos y medios.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 12  
ANEXO II  
Requisitos específicos de diseño ecológico aplicables a las unidades de 
ventilación residenciales, según el artículo 3, apartados 1 y 3  
1. A partir del 1 de enero de 2016:  
— El consumo de energía específico, calculado con respecto a un  clima 
templado, no deberá exceder de 0 kWh/(m  2 .a). 
— Las unidades de ventilación sin conductos, incluidas las dest inadas a estar 
provistas de una conexión de conducto en el lado de extracción o de 
impulsión del aire, deberán tener un  L WA máximo de 45 dB.  
— Todas las unidades de ventilación, excepto las de doble uso, deberán estar 
provistas de un accionamiento de varias velocidades o de un acc iona­
miento de velocidad variable.  
— Todas las unidades de ventilación bidireccionales deberán dis poner de un 
elemento de baipás térmico.  
2. A partir del 1 de enero de 2018:  
— El consumo de energía específico, calculado con respecto a un  clima 
templado, no deberá exceder de – 20 kWh/(m  2 .a). 
— Las unidades de ventilación sin conductos, incluidas las dest inadas a estar 
provistas de una conexión de conducto en el lado de extracción o de 
impulsión del aire, deberán tener un  L WA máximo de 40 dB.  
— Todas las unidades de ventilación, excepto las de doble uso, deberán estar 
provistas de un accionamiento de varias velocidades o de un acc iona­
miento de velocidad variable.  
— Todas las unidades de ventilación bidireccionales deberán dis poner de un 
elemento de baipás térmico.  
— Las unidades de ventilación con filtro deberán disponer de un a señal 
visual de aviso de cambio del filtro.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 13  
ANEXO III  
Requisitos específicos de diseño ecológico aplicables a las unidades de 
ventilación no residenciales, según el artículo 3, apartados 2 y 4  
1. A partir del 1 de enero de 2016:  
— Todas las unidades de ventilación, excepto las de doble uso, deberán estar 
provistas de un accionamiento de varias velocidades o de un acc iona­
miento de velocidad variable.  
— Todas las unidades de ventilación bidireccionales deberán dis poner de un 
sistema de recuperación de calor.  
— El sistema de recuperación de calor deberá tener un elemento de baipás 
térmico.  
— La eficiencia térmica mínima  η t_uvnr  de todos los sistemas de recuperación 
de calor, excepto los móviles en unidades de ventilación bidire ccionales, 
será del 67 %, con un bono de eficiencia E = ( η t_uvnr  – 0,67) * 3 000 si la 
eficiencia térmica ηt_uvnr es por lo menos del 67 %, y E = 0 en  cualquier 
otro caso.  
— La eficiencia térmica mínima  η t_uvnr  de los sistemas de recuperación de 
calor móviles en unidades de ventilación bidireccionales será d el 63 %, 
con un bono de eficiencia E = ( η t_uvnr  – 0,63) * 3 000 si la eficiencia 
térmica  η t_uvnr  es por lo menos del 63 %, y E = 0 en cualquier otro caso.  
— La eficiencia mínima del ventilador de las unidades de ventil ación unidi­
reccionales ( ην u ) es: 
— 6,2 % * ln(P) + 35,0 % si P ≤ 30 kW y  
— 56,1 % si P > 30 kW.  
— La potencia de ventilador específica interna máxima de los co mponentes 
de ventilación (PVEint_limit) en W/(m  3 /s) es:  
— en el caso de las unidades de ventilación bidireccionales con  sistema 
de recuperación de calor móvil,  
1 700 + E – 300 *  q nom /2 – F si  q nom < 2 m  3 /s y 
1 400 + E – F si  q nom ≥ 2 m  3 /s; 
— en el caso de las unidades de ventilación bidireccionales con  otros 
sistemas de recuperación de calor,  
1 200 + E – 300 * qnom/2 – F si qnom < 2 m  3 /s y 
900 + E – F si  q nom ≥ 2 m  3 /s; 
— 250 en el caso de las unidades de ventilación unidireccionale s que 
vayan a utilizarse con filtro.  
2. A partir del 1 de enero de 2018:  
— Todas las unidades de ventilación, excepto las de doble uso, deberán estar 
provistas de un accionamiento de varias velocidades o de un acc iona­
miento de velocidad variable.  
Todas las unidades de ventilación bidireccionales deberán dispo ner de un 
sistema de recuperación de calor.  
El sistema de recuperación de calor deberá tener un elemento de  baipás 
térmico.  
— La eficiencia térmica mínima  η t_uvnr  de todos los sistemas de recuperación 
de calor, excepto los móviles en unidades de ventilación bidire ccionales, 
será del 73 %, con un bono de eficiencia E = ( η t_uvnr  – 0,73) * 3 000 si la 
eficiencia térmica  η t_uvnr  es por lo menos del 73 %, y E = 0 en cualquier 
otro caso.  
— La eficiencia térmica mínima  η t_uvnr  de los sistemas de recuperación de 
calor móviles en unidades de ventilación bidireccionales será d el 68 %, 
con un bono de eficiencia E = ( η t_uvnr  – 0,68) * 3 000 si la eficiencia 
térmica  η t_uvnr  es por lo menos del 68 %, y E = 0 en cualquier otro caso.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 14  
— La eficiencia mínima del ventilador de las unidades de ventil ación unidi­
reccionales ( ην u ) es: 
— 6,2 % * ln(P) + 42,0 % si P ≤ 30 kW y  
— 63,1 % si P > 30 kW.  
— La potencia de ventilador específica interna máxima de los co mponentes 
de ventilación ( PVE  int_limit  ) en W/(m  3 /s) es:  
— en el caso de las unidades de ventilación bidireccionales con  sistema 
de recuperación de calor móvil,  
1 600 + E – 300 *  q nom /2 – F si  q nom < 2 m  3 /s y 
1 300 + E – F si  q nom ≥ 2 m  3 /s, 
— en el caso de las unidades de ventilación bidireccionales con  otros 
sistemas de recuperación de calor,  
1 100 + E – 300 *  q nom /2 – F si  q nom < 2 m  3 /s y 
800 + E – F si  q nom ≥ 2 m  3 /s, 
— 230 en el caso de las unidades de ventilación unidireccionale s que 
vayan a utilizarse con filtro.  
— Si la unidad de filtro forma parte de la configuración, el pr oducto deberá 
estar provisto de una señal visual o una alarma en el sistema d e mando 
que deberán activarse si la caída de presión en el filtro sobre pasa la caída 
de presión final máxima admisible.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 15  
ANEXO IV  
Requisitos de información aplicables a las unidades de ventilación 
residenciales, según el artículo 4, apartado 1  
1. A partir del 1 de enero de 2016, deberá proporcionarse la si guiente informa­
ción sobre el producto:  
a) nombre del proveedor o marca;  
b) identificador del modelo del proveedor, es decir, el código,  por lo general 
alfanumérico, que distingue a un modelo específico de unidad de  venti­
lación residencial de otros de la misma marca o con el mismo no mbre de 
proveedor;  
c) consumo de energía específico (CEE) en kWh/(m  2 .a) correspondiente a 
cada zona climática aplicable y clase CEE;  
d) tipo declarado conforme al artículo 2 del presente Reglament o (unidad de 
ventilación residencial o no residencial, unidireccional o bidi reccional);  
e) tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse (de va rias velocida­
des o de velocidad variable);  
f) tipo de sistema de recuperación de calor (recuperativo, rege nerativo o 
ninguno);  
g) eficiencia térmica de la recuperación de calor (en % o «no a plicable», si el 
producto no tiene sistema de recuperación de calor);  
h) caudal máximo en m  3 /h; 
i) potencia eléctrica de entrada del accionamiento del ventilad or, incluidos 
los dispositivos de mando del motor, con el caudal máximo (W);  
j) nivel de potencia acústica ( L WA ), redondeado al entero más próximo;  
k) caudal de referencia en m  3 /s; 
l) diferencia de presión de referencia en Pa;  
m) potencia de entrada específica en W/(m  3 /h); 
n) factor del mando y tipo de mando según las definiciones y la  clasificación 
pertinentes del anexo VIII, cuadro 1;  
o) índices máximos declarados de fuga interna y externa (%) de unidades de 
ventilación bidireccionales o traspaso (solo en caso de cambiad ores de 
calor regenerativos), e índices de fuga externa (%) de unidades  de venti­
lación unidireccionales con conductos;  
p) índice de mezcla de unidades de ventilación bidireccionales sin conductos 
no pensadas para ir provistas de una conexión de conductos ni e n el lado 
de impulsión ni en el de extracción de aire;  
q) ubicación y descripción de la señal visual de aviso del filt ro en las 
unidades de ventilación residenciales que van a utilizarse con filtros, 
incluido el texto que señale la importancia de cambiar con regu laridad 
los filtros con vistas al rendimiento y la eficiencia energétic a de la unidad;  
r) en sistemas de ventilación unidireccionales, las instruccion es para la ins­
talación en la fachada de rejillas reguladas de impulsión y ext racción de 
aire natural;  
s) dirección de internet para las instrucciones de desmontaje a  las que se 
refiere el punto 3;  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 16  
t) únicamente en el caso de las unidades sin conductos: la sens ibilidad del 
flujo de aire a las variaciones de presión a + 20 Pa y – 20 Pa;  
u) únicamente en el caso de las unidades sin conductos: la esta nqueidad al 
aire interior/exterior, en m  3 /h; 
2. La información citada en el punto 1 deberá estar disponible:  
— en la documentación técnica de las unidades de ventilación re sidenciales, y  
— en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, sus representantes 
autorizados y los importadores.  
3. El sitio web de acceso gratuito del fabricante deberá conten er instrucciones 
detalladas en las que, entre otras cosas, se precisen las herra mientas necesarias 
para el desmontaje manual de los motores de imán permanente y l as piezas 
electrónicas (tarjetas de cableados o circuitos impresos y pant allas de > 10 g o 
> 10 cm  2 ), baterías y piezas más grandes de plástico (> 100 g) a efecto s de un 
reciclado eficiente de los materiales, salvo en el caso de mode los de los que se 
produzcan menos de cinco unidades al año.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 17  
ANEXO V  
Requisitos de información aplicables a las unidades de ventilación no 
residenciales, según el artículo 4, apartado 2  
1. A partir del 1 de enero de 2016, deberá proporcionarse la si guiente informa­
ción sobre el producto:  
a) nombre del fabricante o marca;  
b) identificador del modelo del fabricante, es decir, el código , por lo general 
alfanumérico, que distingue a un modelo específico de unidad de  venti­
lación no residencial de otros de la misma marca o con el mismo  nombre 
de proveedor;  
c) tipo declarado conforme al artículo 2 del presente Reglament o (unidad de 
ventilación residencial o no residencial, unidireccional o bidi reccional);  
d) tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse (de va rias velocida­
des o de velocidad variable);  
e) tipo de sistema de recuperación de calor (móvil, otro o ning uno);  
f) eficiencia térmica de la recuperación de calor (en % o «no a plicable», si el 
producto no tiene sistema de recuperación de calor);  
g) caudal nominal de la unidad de ventilación no residencial en  m 3 /s; 
h) potencia eléctrica de entrada efectiva (kW);  
i) PVE  int en W/(m  3 /s); 
j) velocidad frontal en m/s con el caudal por construcción;  
k) presión externa nominal ( Δp s,ext ) en Pa;  
l) caída de presión interna de los componentes de ventilación ( Δp s,int ) en Pa;  
m) opcional: caída de presión interna de los componentes no de ventilación 
(Δp s,adic ) en Pa;  
n) eficiencia estática de los ventiladores utilizados conforme al 
Reglamento (UE) n  o 327/2011;  
o) índice máximo declarado de fuga externa (%) de la envolvente  de las 
unidades de ventilación e índice máximo declarado de fuga inter na (%) 
de las unidades de ventilación bidireccionales o traspaso (solo  en caso de 
cambiadores de calor regenerativos), ambos medidos o calculados  según el 
método de ensayo de presurización o el método de ensayo de gas trazador 
a la presión del sistema declarada;  
p) rendimiento energético, preferiblemente clasificación energé tica, de los 
filtros (información declarada sobre el consumo anual de energí a calcula­
do); 
q) descripción de la señal visual de aviso del filtro en las un idades de 
ventilación no residenciales que van a utilizarse con filtros, incluido el 
texto que señale la importancia de cambiar con regularidad los filtros con 
vistas al rendimiento y la eficiencia energética de la unidad;  
r) en el caso de las unidades de ventilación no residenciales d estinadas a un 
uso en interiores, el nivel de potencia acústica de la envolven te (L WA ) 
redondeado al entero más próximo;  
s) dirección de internet para las instrucciones de desmontaje a  las que se 
refiere el punto 3.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 18  
2. La información citada en el punto 1, letras a) a s), deberá estar disponible:  
— en la documentación técnica de las unidades de ventilación no  residencia­
les, y  
— en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, sus representantes 
autorizados y los importadores.  
3. El sitio web de acceso gratuito del fabricante deberá conten er instrucciones 
detalladas en las que, entre otras cosas, se precisen las herra mientas necesarias 
para el montaje y desmontaje manuales de los motores de imán pe rmanente y 
las piezas electrónicas (tarjetas de cableados o circuitos impr esos y pantallas 
de > 10 g o > 10 cm  2 ), baterías y piezas más grandes de plástico (> 100 g) a 
efectos de un reciclado eficiente de los materiales, salvo en e l caso de mo­
delos de los que se produzcan menos de cinco unidades al año.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 19  
ANEXO VI  
Verificación de la conformidad del producto por las autoridades de 
vigilancia del mercado  
Las tolerancias de verificación definidas en el presente anexo se refieren única­
mente a la verificación de los parámetros medidos por las autor idades del Estado 
miembro y no serán utilizadas por el fabricante o el importador  como tolerancia 
permitida para establecer los valores indicados en la documenta ción técnica o 
para interpretar esos valores a efectos de alcanzar la conformi dad o comunicar un 
mejor rendimiento por cualquier medio.  
Al verificar la conformidad de un modelo de producto con los re quisitos esta­
blecidos en el presente Reglamento en virtud del artículo 3, ap artado 2, de la 
Directiva 2009/125/CE, con respecto a los requisitos recogidos en el presente 
anexo, las autoridades de los Estados miembros aplicarán el sig uiente procedi­
miento:  
1) Las autoridades del Estado miembro someterán a verificación una sola unidad 
del modelo.  
2) Se considerará que el modelo cumple los requisitos aplicable s si: 
a) los valores indicados en la documentación técnica de conform idad con el 
anexo IV, punto 2, de la Directiva 2009/125/CE (valores declara dos), así 
como, en su caso, los valores utilizados para calcular dichos v alores, no 
son más favorables para el fabricante o el importador que los r esultados de 
las correspondientes mediciones realizadas con arreglo a la let ra g) del 
mismo, y  
b) los valores declarados cumplen los requisitos establecidos e n el presente 
Reglamento, y toda información exigida sobre el producto y publ icada por 
el fabricante o el importador no contiene valores más favorable s para el 
fabricante o el importador que los valores declarados, y  
c) cuando las autoridades del Estado miembro sometan a ensayo l a unidad 
del modelo, los valores determinados (los valores de los paráme tros per­
tinentes medidos en el ensayo y los valores calculados a partir  de estas 
mediciones) cumplen las respectivas tolerancias de verificación , tal como 
se indica en el cuadro 1.  
3) Si no se alcanzan los resultados contemplados en el punto 2,  letras a) o b), se 
considerará que el modelo y todos los modelos de unidades de ve ntilación 
equivalentes que figuren como modelos equivalentes en la docume ntación 
técnica del fabricante o del importador no son conformes con el  presente 
Reglamento.  
4) Si no se obtiene el resultado contemplado en el punto 2, let ra c):  
a) en el caso de los modelos producidos en cantidades inferiore s a cinco 
unidades al año, se considerará que el modelo no es conforme co n el 
presente Reglamento;  
b) en el caso de los modelos producidos en cantidades de cinco unidades o 
más al año, las autoridades del Estado miembro seleccionarán pa ra su 
ensayo tres unidades más del mismo modelo. Como alternativa, es as tres 
unidades suplementarias podrán pertenecer a uno o varios modelo s dife­
rentes que figuren como modelos equivalentes en la documentació n técnica 
del fabricante o del importador. Se considerará que el modelo c umple los 
requisitos aplicables si, para estas tres unidades, la media ar itmética de los 
valores determinados cumple las respectivas tolerancias de veri ficación 
indicadas en el cuadro 1.  
5) Si no se alcanza el resultado contemplado en el punto 4, let ra b), se consi­
derará que el modelo y todos los modelos de unidades de ventila ción equi­
valentes que figuren como modelos equivalentes en la documentac ión técnica 
del fabricante o del importador no son conformes con el present e Reglamento.  ▼M1
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 20  
6) Inmediatamente después de la adopción de la decisión de no c onformidad del 
modelo con arreglo a los puntos 3, 4, letra a), y 5, las autori dades del Estado 
miembro proporcionarán toda la información pertinente a las aut oridades de 
los demás Estados miembros y a la Comisión.  
Las autoridades del Estado miembro utilizarán los métodos de me dición y cálculo 
establecidos en los anexos VIII y IX.  
Las autoridades del Estado miembro solo aplicarán las toleranci as de verificación 
que se indican en el cuadro 1 y solo utilizarán el procedimient o descrito en los 
puntos 1 a 6 para los requisitos mencionados en el presente ane xo. No se 
aplicarán otras tolerancias, como las establecidas en las norma s armonizadas o 
en cualquier otro método de medición.  
Cuadro 1  
Tolerancias de verificación  
Parámetros  Tolerancias de verificación  
Potencia de entrada específica  El valor determinado no podrá ser más de 1,07 veces el 
valor declarado.  
Eficiencia térmica de una unidad de 
ventilación residencial o no residencial  El valor determinado no podrá ser menos de 0,93 veces 
el valor declarado.  
PVE  int El valor determinado no podrá ser más de 1,07 veces el 
valor declarado.  
Eficiencia del ventilador de una unidad 
de ventilación unidireccional no residen­
cial El valor determinado no podrá ser menos de 0,93 veces 
el valor declarado.  
Nivel de potencia acústica de una uni­
dad de ventilación residencial  El valor determinado no podrá ser superior al valor de­
clarado más 2 dB.  
Nivel de potencia acústica de una uni­
dad de ventilación no residencial  El valor determinado no podrá ser superior al valor de­
clarado más 5 dB.  ▼M1
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 21  
ANEXO VII  
Índices de referencia  
Unidades de ventilación residenciales:  
a) consumo de energía específico: – 42 kWh/(m  2 .a) en unidades de ventilación 
bidireccionales y – 27 kWh/(m  2 .a) en unidades de ventilación 
unidireccionales;  
b) recuperación de calor  η t : 90 % en unidades de ventilación bidireccionales.  
Unidades de ventilación no residenciales:  
a) PVE  int 150 W/(m  3 /s) por debajo del límite de la fase 2 para unidades de 
ventilación no residenciales de caudal ≥ 2 m  3 /s, 250 W/(m  3 /s) por debajo 
del límite de la fase 2 para unidades de ventilación no residen ciales de caudal 
< 2 m  3 /s; 
b) recuperación de calor  η t_uvnr  : 85 % y, en el caso de los sistemas de recupe­
ración de calor móviles, 80 %.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 22  
ANEXO VIII  
Cálculo del requisito de consumo de energía específico  
El consumo de energía específico se calcula con la siguiente ec uación:  
CEE ¼ t a · fep · q net · MISC  · CTRL  x · PEE Ä t h · ΔΤ h · η – 1 
h · c aire · 
ðq ref Ä q net · CTRL  · MISC  · ð1 Ä η t ÞÞ þ Q desesc 
donde:  
— CEE es el consumo de energía específico de la ventilación por  metro cua­
drado de superficie de suelo calentada de una vivienda o un edi ficio [kWh/ 
(m 2 .a)], 
— t a son las horas de funcionamiento anuales [h/a];  
— fep es el factor de energía primaria para la generación y distribu ción de 
energía eléctrica [-],  
— q net es la demanda de ventilación neta por metro cuadrado de superfi cie de 
suelo calentada [m  3 /h.m  2 ], 
— MISC  es un factor agregado de tipología general que incorpora facto res 
correspondientes a la eficacia de ventilación, la fuga en los c onductos y la 
infiltración extra [-],  
— CTRL  es el factor del mando de la ventilación [-],  
— x es un exponente para tomar en consideración la falta de lineal idad entre la 
energía térmica y el ahorro de electricidad, en función de las características 
del motor y el accionamiento [-],  
— PEE  es la potencia de entrada específica [kW/(m  3 /h)], 
— t h son las horas totales de la temporada de calefacción [h],  
— ΔΤ h es la diferencia media de temperatura entre el interior (19 °C)  y el 
exterior a lo largo de una temporada de calefacción, menos una corrección 
de 3 K por las ganancias solares e interiores [K],  
— η h es la eficiencia media de calentamiento de espacios [-],  
— c aire es la capacidad calorífica específica del aire a presión y dens idad cons­
tantes [kWh/(m  3 K)], 
— q ref es el índice de ventilación natural de referencia por metro cua drado de 
superficie de suelo calentada [m  3 /h.m  2 ], 
— η t es la eficiencia térmica de la recuperación de calor [-],  
— Q desesc  es la energía de calefacción anual por metro cuadrado de superf icie 
calentada [kWh/m  2 .a] para el desescarche, basada en una calefacción de 
resistencia eléctrica variable.  
Q desesc ¼ t desesc · ΔΤ desesc · c aire · q net · fep, 
donde:  
— t desesc  es la duración del período de desescarche, es decir, cuando la 
temperatura exterior está por debajo de – 4 °C [h/a], y  
— ΔΤ desesc  es la diferencia media en K entre la temperatura exterior y – 4  °C 
durante el período de desescarche.  
Q desesc  se aplica solo a las unidades bidireccionales con cambiador de calor 
recuperativo; para las unidades unidireccionales o las unidades  con cambiador 
de calor regenerativo  Q desesc  = 0. 
PEE y η t son valores derivados de ensayos y métodos de cálculo.  
En el cuadro 1 se indican otros parámetros y sus valores por de fecto.  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 23  
Cuadro 1  
Parámetros de cálculo del consumo de energía específico  
Tipología General  MISC  
Unidades con conductos  1,1 
Unidades sin conductos  1,21  
Mando de la ventilación  CTRL  
Mando manual (sin ventilación en función de la demanda)  1  
Temporizador (sin ventilación en función de la demanda)  0,95  
Control de la demanda central  0,85  
Control de la demanda local  0,65  
Motor y accionamiento  Valor x  
Encendido, apagado y velocidad única  1  
Dos velocidades  1,2 
Varias velocidades  1,5 
Velocidad variable  2 
Clima  t h 
en h ΔΤ h 
en K  t desesc  
en h ΔΤ desesc  
en K  Q desesc  (*) 
en kWh/m  2 .a 
Frío 6 552  14,5  1 003  5,2  5,82  
Templado  5 112  9,5  168  2,4  0,45  
Cálido  4 392  5  —  —  —  
(*) El desescarche se aplica solo a unidades bidireccionales co n cambiador de calor recuperativo y se calcula como  Q desesc  = t desesc  * 
Δt desesc  * c aire * q net * fep. En las unidades unidireccionales o con cambiador de calor reg enerativo,  Q desesc  = 0. 
Valores por defecto  Valor  
Capacidad calorífica específica del aire,  c aire en kWh/(m  3 K) 0,000344  
Requisito de ventilación neta por metro cuadrado de superficie de suelo calentada,  q net en m  3 /h.m  2 1,3 
Índice de ventilación natural de referencia por metro cuadrado de superficie de suelo calentada,  q ref 
en m  3 /h.m  2 2,2 
Horas de funcionamiento anuales,  t a en h 8 760  
Factor de energía primaria para la generación y distribución de  energía eléctrica,  fep 2,5  
Eficiencia media de calentamiento de espacios,  η h 75 %  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 24  
ANEXO IX  
Mediciones y cálculos para las unidades de ventilación no residenciales  
Los ensayos y cálculos relativos a unidades de ventilación no r esidenciales se 
realizarán con respecto a una «configuración de referencia» del  producto.  
Los ensayos y los cálculos de las unidades de doble uso se real izarán en el modo 
de ventilación.  
1. EFICIENCIA TÉRMICA DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CA­
LOR NO RESIDENCIAL  
La eficiencia térmica de un sistema de recuperación de calor no  residencial se 
define como  
η t_uvnr ¼ ðt 2 ″ Ä t 2 ′Þ=ðt 1 ′ Ä t 2 ′Þ 
donde:  
— η t es la eficiencia térmica del sistema de recuperación de calor [ -], 
— t 2 ″ es la temperatura del aire de impulsión que sale del sistema d e recu­
peración de calor y entra en la estancia [°C],  
— t 2 ′ es la temperatura del aire exterior [°C],  
— t 1 ′ es la temperatura del aire de extracción que sale de la estanc ia y entra 
en el sistema de recuperación de calor [°C].  
2. CORRECCIONES RELATIVAS A LOS FILTROS  
Si faltan uno o ambos filtros de la configuración de referencia , deberá apli­
carse la siguiente corrección relativa a los filtros:  
A partir del 1 de enero de 2016:  
F = 0 si la configuración de referencia está completa;  
F = 160 si falta el filtro medio;  
F = 200 si falta el filtro fino;  
F = 360 si faltan tanto el filtro medio como el fino.  
A partir del 1 de enero de 2018:  
F = 150 si falta el filtro medio;  
F = 190 si falta el filtro fino;  
F = 340 si faltan tanto el filtro medio como el fino.  
Se entiende por «filtro fino» aquel que cumple las condiciones de eficiencia 
de filtraje derivadas del ensayo y los métodos de cálculo que s e exponen a 
continuación y que ha de declarar el proveedor del filtro. Los filtros finos se 
ensayan con un caudal de 0,944 m  3 /s y unas dimensiones de la cara del filtro 
de 592 × 592 mm (marco de 610 × 610 mm) (velocidad frontal 2,7 m/s). 
Una vez preparado adecuadamente, debe procederse a calibrar y c omprobar 
la corriente de aire a fin de que sea uniforme, para, a continu ación, medir la 
eficiencia inicial de filtraje y la caída de presión del filtro  limpio. El filtro se 
carga progresivamente con un polvo adecuado hasta alcanzar una caída de 
presión final de 450 Pa. Al comienzo se cargan en el generador de polvo 
30 g, con un mínimo de cuatro cargas de polvo equidistantes ant es de al­
canzar la presión final. El polvo se hace pasar por el filtro c on una concen­
tración de 70 mg/m  3 . La eficiencia de filtraje se mide con gotitas de 0,2 a 
3 μm de un aerosol de ensayo (DEHS, dietilhexilsebacato) a una velocidad 
aproximada de 0,39 dm  3 /s (1,4 m  3 /h); la partículas se cuentan trece veces,  ▼B
 02014R1253 — ES — 30.07.2020 — 002.001 — 25  
sucesivamente delante y detrás del filtro, a espacios mínimos d e veinte 
segundos con un contador óptico de partículas. Se determinan lo s valores 
graduales de eficiencia de filtraje y caída de presión. Se calc ula la eficiencia 
media de filtraje durante el ensayo correspondiente a los diver sos tamaños de 
partícula. Para que el filtro se considere «fino», la eficienci a media con 
partículas de 0,4 μm debe ser superior al 80 % y la eficiencia mínima, 
superior al 35 %. La eficiencia mínima es la menor entre la efi ciencia sin 
carga, la eficiencia inicial y la eficiencia más baja durante e l procedimiento 
de carga del ensayo. El ensayo de eficiencia sin carga es en gr an medida 
idéntico al ensayo de eficiencia media descrito anteriormente, con la diferen­
cia de que el espécimen de placa de filtraje se descarga electr ostáticamente 
con isopropanol antes del ensayo.  
Se entiende por «filtro medio» aquel que cumple las siguientes condiciones de 
eficiencia de filtraje: se trata de un filtro de aire destinado  a una unidad de 
ventilación cuyo rendimiento se ensaya y calcula como en el cas o de un filtro 
fino, con la diferencia de que la eficiencia media de filtraje con partículas de 
0,4 μm debe ser superior al 40 %, según ha de declarar el prove edor del filtro.  ▼B