2000D0147 — ES — 04.11.2006 — 002.001

Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►B DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de febrero de 2000 por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que respecta a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción [notificada con el número C(2000) 133] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2000/147/CE) (DO L 050, 23.2.2000, p.14)

Modificado por:









▼B

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 8 de febrero de 2000

por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que respecta a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción

[notificada con el número C(2000) 133]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2000/147/CE)







LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción ( 1 ) modificada por la Directiva 93/68/CEE ( 2 ), y, en particular, sus artículos 3, 6 y 20, Considerando lo siguiente: (1) Los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva 89/106/CEE estipulan que, con el fin de tener en cuenta los distintos niveles de protección para las obras de construcción que puedan estar vigentes a nivel nacional, regional o local, podrán establecerse clases para cada uno de los requisitos esenciales en los documentos interpretativos. Estos documentos han sido publicados en la Comunicación de la Comisión relativa a los documentos interpretativos de la Directiva 89/106/CEE ( 3 ). (2) El punto 4.2.1 del documento interpretativo no 2 justifica la necesidad de distintos niveles de requisitos esenciales en función del tipo, uso y ubicación de la obra de construcción, de su configuración y de la disponibilidad de equipos e instalaciones de emergencia. (3) El punto 2.2 del documento interpretativo no 2 enumera algunas medidas relacionadas entre sí para el cumplimiento del requisito esencial «seguridad en caso de incendio» que contribuyen en conjunto a definir la estrategia de seguridad en caso de incendio que se puede desarrollar de modos distintos en los Estados miembros. (4) El punto 4.2.3.3 del documento interpretativo no 2 define una de estas medidas vigentes en los Estados miembros, que consiste en la limitación de la generación y propagación del fuego y del humo dentro del recinto de origen del incendio (o de un área dada) mediante la limitación de la contribución de los productos de la construcción al pleno desarrollo del incendio. (5) La definición de clase de requisito esencial depende parcialmente de dicho nivel de limitación. (6) El nivel de dicha limitación puede expresarse únicamente en niveles distintos de propiedades de reacción de los productos ante el fuego en su aplicación final. (7) El punto 4.3.1.1 del documento interpretativo no 2 especifica que para evaluar la reacción al fuego de los productos se estudiará una solución armonizada para la que se podrá partir de ensayos a escala real o reducida que estén en correspondencia con las hipótesis de incendio pertinentes. (8) La solución armonizada se basa en un sistema de clases que no figura en el documento interpretativo. (9) El sistema de clases definido con este fin hace referencia a algunos métodos de prueba ya conocidos por los organismos europeos de normalización. (10) La Decisión 94/611/CE de la Comisión, de 9 de septiembre de 1994, por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CE sobre los productos de construcción ( 4 ) que describe los sistemas de clases, no indica los umbrales de las clases B, C y D porque no estaba entonces suficientemente desarrollado el ensayo SBI (Single Burning Item: elemento único en combustión). (11) Dado que se dispone en la actualidad de los datos pertinentes, la Decisión 94/611/CE debe sustituirse por una nueva Decisión que incluya los umbrales de dichas clases y cierta adaptación al progreso técnico. Procedimientos de ensayo alternativo deben describirse íntegramente en una futura norma europea, sobre la base de un acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros previa consulta al CEN/CENELEC y la EOTA. (12) Las medidas previstas en la presente Decisión son conformes al dictamen del Comité permanente de la construcción. Considerando lo siguiente: HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:







Artículo 1

1. Cuando la aplicación final de un producto de la construcción pueda contribuir a la generación y propagación del fuego y del humo dentro del recinto (o área) de origen o más allá del mismo, el producto se clasificará en función de sus propiedades de reacción al fuego, de acuerdo con el sistema de clasificación establecido en los cuadros 1 y 2 del anexo.

2. Los productos serán considerados en relación con su aplicación final.

Si la clasificación basada en los criterios y los ensayos normalizados citados en los cuadros 1 y 2 del anexo no es la adecuada, se podrá recurrir a una o varias hipótesis de referencia (ensayos a escala representativa que tipifiquen la hipótesis o las hipótesis de riesgo) en el marco de un procedimiento de clasificación preciso.

Artículo 2

Queda derogada la Decisión 94/611/CE.

Las referencias hechas a la Decisión derogada se entenderán hechas a la presente Decisión.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.









ANEXO

Símbolos ( 5 )







ΔT incremento de temperatura Δm pérdida de masa tf duración de la llama PCS potencial calorífico superior FIGRA velocidad de propagación del fuego THR600s emisión total de calor LFS propagación lateral de las llamas SMOGRA velocidad de propagación del humo TSP600s producción total de humo Fs propagación de las llamas

Definiciones

«Material»: Una única sustancia básica o una mezcla de sustancias uniformemente dispersa, como metal, piedra, madera, hormigón, lana mineral con aglutinante de dispersión uniforme, polímeros.

«Producto homogéneo»: Un producto que consta de un material único con una densidad y una composición uniformes.

«Producto no homogéneo»: Un producto que no satisface los requisitos característicos de un producto homogéneo. Está compuesto de uno o varios componentes, sustanciales y/o no sustanciales.

«Componente sustancial»: Un material que constituye una parte significativa de un producto no homogéneo. Una capa con una masa por unidad de superficie ≥ 1,0 kg/m2 o un grosor ≥ 1,0 mm se considera un componente sustancial.

«Componente no sustancial»: Un material que no constituye una parte significativa de un producto no homogéneo. Una capa con una masa por unidad de superficie < 1,0 kg/m2 y un grosor < 1,0 mm se considera un componente no sustancial.

Dos o más capas no sustanciales adyacentes (es decir, sin ningún componente sustancial interpuesto entre ellas) se consideran un componente no sustancial, por lo que deben cumplir plenamente los requisitos correspondientes a las capas clasificadas como componentes no sustanciales.

En el caso de los componentes no sustanciales, se hace la siguiente distinción entre componentes no sustanciales internos y externos:

«Componente no sustancial interno»: Un componente no sustancial recubierto en ambas caras por, al menos, un componente sustancial.

«Componente no sustancial externo»: Un componente no sustancial no recubierto en una cara por un componente sustancial.

CUADRO 1







CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EXCLUIDOS LOS SUELOS, LOS PRODUCTOS LINEALES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS Y LOS CABLES ELÉCTRICOS Clase Método(s) de ensayo Criterios de clasificación Clasificación adicional A1 EN ISO 1182 (2); y ΔT ≤ 30 °C; y Δm ≤ 50 %; y tf = 0 (es decir, sin llama sostenida) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); y PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (3) (); y PCS ≤ 1,4 MJ.kg-2 (5); y PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (6) — A2 EN ISO 1182 (2); o ΔT ≤ 50 °C; y Δm ≤ 50 %; y tf ≤ 20s — EN ISO 1716; y PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (2); y PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3); y PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (5); y PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (6) — EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W.s-1; y LFS < margen de la muestra; y THR600s ≤ 7,5 MJ Producción de humo (7), y Caída de gotas/partículas inflamadas (8) B EN 13823 (SBI); y FIGRA ≤ 120 W.s-1; y LFS < margen de la muestra; y THR600s ≤ 7,5 MJ Producción de humo (7), y Caída de gotas/partículas inflamadas (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposición = 30s Fs ≤ 150 mm en 60s C EN 13823 (SBI); y FIGRA ≤ 250 W.s-1; y LFS < margen de la muestra; y THR600s ≤ 15 MJ Producción de humo (7), y Caída de gotas/partículas inflamadas (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposición = 30s Fs ≤ 150 mm en 60s D EN 13823 (SBI); y FIGRA ≤ 750 W.s-1 Producción de humo (7), y Caída de gotas/partículas inflamadas (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposición = 30s Fs ≤ 150 mm en 60s E EN ISO 11925-2 (10): Exposición = 15s Fs ≤ 150 mm en 20s Caída de gotas/partículas inflamadas (9) F Sin determinación de propiedades ▼B (1) El tratamiento de algunas familias de productos, como los productos lineales (tubos, conductos, cables, etc) es aún objeto de examen y puede requerir una enmienda a la presente Decisión. (2) Para productos homogéneos y componentes esenciales de productos no homogéneos. (3) Para cualquier componente no esencial externo de productos no homogéneos. (4) Alternativamente, cualquier componente no esencial externo con un PCS ≤ 2,0 MJ.m-2, siempre que el producto se atenga a los siguientes criterios de EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s-1; y LFS < margen de la muestra; y THR600s ≤ 4,0 MJ; y s1; y d0. (5) Para cualquier componente no esencial interno de productos no homogéneos. (6) Para el producto en su conjunto. (7) s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 y TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 y TSP600s ≤ 200m2; s3 = ni s1 ni s2. (8) d0 = Sin caída de gotas y partículas inflamadas en EN 13823 (SBI) en 600s; d1 = Sin caída de gotas y partículas inflamadas durante más de 10s en EN 13823 (SBI) en 600s; d2 = ni d0 ni d1; la ignición del papel en EN ISO 11925-2 determina una clasificación d2. (9) Éxito = ausencia de ignición del papel (no clasificación). Fallo = ignición del papel (clasificación d2). (10) En condiciones de ataque de llama superficial y, si se adecúa a las condiciones finales de utilización del producto, de ataque de llama laternal.

CUADRO 2







CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS SUELOS Clase Método(s) de ensayo Criterios de clasificación Clasificación adicional A1FL EN ISO 1182 (1); y ΔT ≤ 30 °C; y Δm ≤ 50 %; y tf = 0 (es decir, sin llama sostenida) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1); y PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); y PCS ≤ 1,4 MJ.kg-2 (3); y PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4) — A2FL EN ISO 1182 (1); y ΔT ≤ 50 °C; y Δm ≤ 50 %; y tf ≤ 20s — EN ISO 1716; y PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (1); y PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (2); y PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3); y PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (4) — EN ISO 9239-1 (5) Flujo crítico (6) ≥ 8,0 kW.m-2 Producción de humo (7) BFL EN ISO 9239-1 (5); y Flujo crítico (6) ≥ 8,0 kW.m-2 Producción de humo (7) EN ISO 11925-2 (8) Exposición = 15s FS ≤ 150 mm en 20s CFL EN ISO 9239-1 (5); y Flujo crítico (6) ≥ 4,5 kW.m-2 Producción de humo (7) EN ISO 11925-2 (8) Exposición = 15s FS ≤ 150 mm en 20s DFL EN ISO 9239-1 (5); y Flujo crítico (6) ≥ 3,0 kW.m-2; Producción de humo (7) EN ISO 11925-2 (8) Exposición = 15s FS ≤ 150 mm en 20s EFL EN ISO 11925-2 (8) Exposición = 15s FS ≤ 150 mm en 20s FFL Sin determinación de propiedades (1) Para productos homogéneos y componentes esenciales de productos no homogéneos. (2) Para cualquier componente no esencial externo de productos no homogéneos. (3) Para cualquier componente no esencial interno de productos no homogéneos. (4) Para el producto en su conjunto. (5) Duración del ensayo = 30 minutos. (6) El flujo crítico se define como el flujo radiante que determina la extinción de la llama o el flujo radiante tras un período de ensayo de 30 minutos, según cuál de los dos es menor (es decir, el flujo correspondiente a la extensión máxima de propagación de la llama). (7) s1 = Humo ≤ 750 %.min; s2 = no s1. (8) En condiciones de ataque de llama superficial y, si se adecúa a las condiciones finales de utilización del producto, de ataque de llama laternal.

▼M1

Cuadro 3







CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS PRODUCTOS LINEALES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS Clase Método(s) de ensayo Criterios de clasificación Clasificación adicional A1L EN ISO 1182 (1); y ΔT ≤ 30 °C; y Δm ≤ 50 %; y tf = 0 (es decir, sin llama sostenida) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1); y PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); y PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 (3); y PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4) — A2L EN ISO 1182 (1); o ΔT ≤ 50 °C; y Δm ≤ 50 %; y tf ≤ 20 s — EN ISO 1716; y PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (1); y PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (2); y PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3); y PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (4) — EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 W.s-1; y LFS < borde de la probeta; y THR600s ≤ 7,5 MJ Producción de humo (5); y Caída de gotas/partículas inflamadas (6) BL EN 13823 (SBI); y FIGRA ≤ 270 W.s-1; y LFS < borde de la probeta; y THR600s ≤ 7,5 MJ Producción de humo (5); y Caída de gotas/partículas inflamadas (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposición = 30 s Fs ≤ 150 mm en 60 s CL EN 13823 (SBI); y FIGRA ≤ 460 W.s-1; y LFS < borde de la probeta; y THR600s ≤ 15 MJ Producción de humo (5); y Caída de gotas/partículas inflamadas (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposición = 30 s Fs ≤ 150 mm en 60 s DL EN 13823 (SBI); y FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ Producción de humo (5); y Caída de gotas/partículas inflamadas (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposición = 30 s Fs ≤ 150 mm en 60 s EL EN ISO 11925-2 (8): Exposición = 15 s Fs ≤ 150 mm en 20 s Caída de gotas/partículas inflamadas (7) FL Sin determinación de propiedades (1) Para productos homogéneos y componentes esenciales de productos no homogéneos. (2) Para cualquier componente no esencial externo de productos no homogéneos. (3) Para cualquier componente no esencial interno de productos no homogéneos. (4) Para el producto en su conjunto. (5) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.s-2 y TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.s-2 y TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = ni s1 ni s2. (6) d0 = Sin caída de gotas ni partículas inflamadas en EN 13823 (SBI) en 600 s; d1 = Sin caída de gotas ni partículas inflamadas durante más de 10 s en EN 13823 (SBI) en 600 s; d2 = ni d0 ni d1; la ignición del papel en EN ISO 11925-2 determina una clasificación d2. (7) Aceptación = ausencia de ignición del papel (sin clasificar); fallo = ignición del papel (clasificación d2). (8) En condiciones de ataque de llama superficial y, si se adecua a las condiciones finales de utilización del producto, de ataque de llama lateral.

▼M2







Cuadro 4 CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS Clase Método(s) de ensayo Criterios de clasificación Clasificación adicional Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca Escenario 2 FIPEC20 (5) Y FS ≤ 1,75 m; THR1 200s ≤ 10 MJ; HRR máx. 20 kW y FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Producción de humo (2) (6), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca Escenario 1 FIPEC20 (5) y FS ≤ 1,5 m; THR1 200s ≤ 15 MJ; HRR máx. ≤ 30 kW FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Producción de humo (2) (7), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca Escenario 1 FIPEC20 (5) y FS ≤ 2,0 m; THR1 200s ≤ 30 MJ; HRR máx. ≤ 60 kW y FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Producción de humo (2) (7), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca Escenario 1 FIPEC20 (5) y THR1 200s ≤ 70 MJ; HRR máx. ≤ 400 kW y FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Producción de humo (2) (7), caída de gotas/partículas inflamadas (3) y acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Sin determinación de propiedades (1) Para el producto en su conjunto, excepto los materiales metálicos, y para cualquier componente externo (cubierta) del producto. (2) s1 = TSP1 200 ≤ 50 m2 y SPR máx. ≤ 0,25 m2/s s1a = s1 y transmitancia con arreglo a EN 61034-2 ≥ 80 % s1b = s1 y transmitancia con arreglo a EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 % s2 = TSP1 200 ≤ 400 m2 y SPR máx. ≤ 1,5 m2/s s3 = ni s1 ni s2 (3) Para las hipótesis 1 y 2 FIPEC20: d0 = sin caída de gotas/partículas inflamadas durante 1 200 s; d1 = sin caída de gotas/partículas inflamadas que persistan más de 10 s durante 1 200 s; d2 = ni d0 ni d1. (4) EN 50267-2-3: a1 = conductividad < 2,5 μS/mm y pH > 4,3; a2 = conductividad < 10 μS/mm y pH > 4,3; a3 = ni a1 ni a2. Ninguna declaración = Sin determinación de propiedades. (5) El flujo de entrada de aire en la cámara deberá fijarse en 8 000 ± 800 l/min. (6) La clase de humo declarada para los cables de la clase B1ca debe derivar del ensayo del escenario 2 FIPEC20. (7) La clase de humo declarada para los cables de las clases B2ca, Cca y Dca debe derivar del ensayo del escenario 1 FIPEC20. (8) Medición de las propiedades peligrosas de los gases que se forman en caso de incendio que merman la capacidad de quienes están expuestos a ellos para actuar con eficacia y lograr escapar, y no descripción de su toxicidad.

CONDICIONES DE MONTAJE Y FIJACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN RELACIÓN CON LOS CABLES ELÉCTRICOS [SEGÚN LA NOTA (5) DEL CUADRO 4]

1. Condiciones de montaje y fijación

1.1. Montaje de la muestra de ensayo general para las clases B1ca, B2ca, Cca y Dca

Los cables se montarán en la parte frontal de una escalera estándar (EN 50266-1). Se emplearán longitudes de cable de 3,5 m. La parte inferior de los cables eléctricos estará 20 cm por debajo del extremo inferior del quemador. Los cables se colocarán en la parte media de la escalera (con respecto a su anchura).

Cada pieza o haz de ensayo se fijará separadamente a cada travesaño de la escalera por medio de un alambre (de acero o de cobre). Para cables eléctricos de diámetro inferior o igual a 50 mm, deberá utilizarse alambre con un diámetro de 0,5 mm a 1,0 mm, inclusive. Para cables de diámetro superior a 50 mm, el alambre deberá tener un diámetro de 1,0 mm a 1,5 mm.

Al montar las piezas de ensayo, la primera se colocará aproximadamente en el centro de la escalera y el resto se irá añadiendo a cada lado, de modo que todo el conjunto quede aproximadamente centrado en la escalera.

Las distancias y la formación de haces se explican más abajo.

Se trazará una línea horizontal cada 25 cm en sentido ascendente, a fin de medir la propagación de la llama en función del tiempo. La primera línea (es decir, la línea cero) estará a la misma altura que el quemador.

Los cables se montarán como sigue, dependiendo de la clasificación que se solicite.

1.1.1. Clases B2ca, Cca y Dca

El procedimiento de montaje seleccionado dependerá del diámetro del cable eléctrico conforme al cuadro 4.1.







Cuadro 4.1 MONTAJE EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL CABLE Diámetro del cable Montaje Superior o igual a 20 mm 20 mm de distancia entre cables Entre 5 y 20 mm Distancia entre cables equivalente al diámetro del cable Inferior o igual a 5 mm Los cables se unirán en haces de 10 mm de diámetro, sin trenzar. La distancia entre haces será de 10 mm.

Los umbrales se determinarán redondeando el diámetro al mm más próximo, salvo que el cable tenga un diámetro inferior a 5 mm, en cuyo caso no se redondeará el diámetro.

Para determinar el número de longitudes de cable por ensayo se utilizarán las siguientes fórmulas.

1.1.1.1. Cables de diámetro superior o igual a 20 mm

El número de cables, N, viene dado por:

… ecuación 1

donde:

dc es el diámetro del cable (en mm y redondeado al mm más próximo).

función int = la parte entera del resultado (es decir, el valor redondeado a la baja).

1.1.1.2. Cables de diámetro superior a 5 mm e inferior a 20 mm

El número de cables, N, viene dado por:

… ecuación 2

donde:

dc es el diámetro del cable (en mm y redondeado).

función int = la parte entera del resultado (es decir, el valor redondeado a la baja).

1.1.1.3. Cables o hilos de diámetro inferior o igual a 5 mm

El número de haces de 10 mm, Nbu de cables, viene dado por:

… ecuación 3

De este modo, se montarán quince haces con una distancia de 10 mm entre cada uno de ellos.

El número de cables de cada haz (n) será:

… ecuación 4

donde:

dc es el diámetro del cable (en mm y no redondeado).

Así pues, el número de longitudes de cable (CL) de los hilos o cables con un diámetro inferior a 5 mm será: CL = n × 15 … ecuación 5

1.1.1.4. Longitud total de cable por ensayo

La longitud total L (m) por ensayo será:

L = n × 15 × 3,5 por d c ≤ 5 mm o

L = N × 3,5 por d c > 5 mm … ecuación 6

1.1.2. Clase B1ca

En la parte posterior de la bandeja de cables se montará un tablero incombustible de silicato cálcico con una densidad de 870 ± 50 kg/m3 y un grosor de 11 ± 2 mm. Este tablero podrá montarse en dos partes.

En todos los demás aspectos, el montaje de los cables será idéntico al de las clases B2ca, Cca y Dca.

2. Definición de los parámetros de ensayo







Cuadro 4.2 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO EN LOS ESCENARIOS 1 Y 2 FIPEC20 Parámetro Explicación Inicio del ensayo Ignición del quemador Final del ensayo 20 minutos tras la ignición del quemador (final del período de cálculo de los parámetros) HRRsm30, kW Media deslizante de 30 segundos de la velocidad de desprendimiento de calor (Heat Release Rate) SPRsm60, m2/s Media deslizante de 60 segundos de la velocidad de producción de humo (Smoke Production Rate) HRR máx. kW HRRsm30 máxima entre el inicio y el final del ensayo, sin contar el aporte de la fuente de ignición SPR máx, m2/s SPRsm60 máxima entre el inicio y el final del ensayo THR1 200, MJ Desprendimiento total de calor (Total Heat Release) (HRRsm30) desde el inicio hasta el final del ensayo, sin contar el aporte de la fuente de ignición TSP1 200, m2 Producción total de humo (Total Smoke Production) (HRRsm60) desde el inicio hasta el final del ensayo FIGRA, W/s Índice de propagación del fuego (FIre Growth RAte), definido como el valor máximo del cociente entre la HRRsm30, sin contar el aporte de la fuente de ignición, y el tiempo. Umbrales HRRsm30 = 3 kW y THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Índice de propagación del humo (SMOke Growth RAte), definido como el valor máximo del cociente entre la SPRsm60 y el tiempo, multiplicado por 10 000. Umbrales SPRsm60 0,1 m2/s y TSP = 6 m2 PCS Potencial calorífico bruto FS Propagación de las llamas (longitud afectada) H Propagación de las llamas FIPEC Fire Performance of Electric Cables (Comportamiento de los cables eléctricos al fuego)