3.

El equipo de alarma de gas estará formado por sensores, equipos y tuberías, y se considerará adecuado si al menos cumple los siguientes requisitos obligatorios: 3.1 Requisitos que deberá cumplir el sistema (sensores, equipos, tuberías): 3.1.1 La alarma de gas deberá activarse a más tardar al alcanzarse o superarse uno de los siguientes parámetros: a) un 10 % del límite inferior de explosión de una mezcla de propano y aire, y b) 30 ppm de CO (monóxido de carbono). 3.1.2 El tiempo hasta la activación de la alarma para todo el sistema no podrá ser superior a 20 segundos. 3.1.3 Los valores límite indicados en los puntos 3.1.1 y 3.1.2 no deberán ser ajustables. 3.1.4 La producción de gas de prueba deberá diseñarse de tal modo que se detecte cualquier interrupción u obstrucción. Deberán evitarse las falsificaciones producidas por la entrada de aire o pérdida de gas de prueba debido a una fuga o bien deberán detectarse y notificarse estas. 3.1.5 El equipo deberá estar diseñado para temperaturas entre –10 y 40 °C, y una humedad atmosférica entre un 20 % y un 100 %. 3.1.6 El equipo de alarma de gas deberá contar con un dispositivo de autovigilancia. No deberá ser posible desactivar el equipo sin autorización. 3.1.7 El equipo de alarma de gas alimentado por la red eléctrica de a bordo deberá contar con un dispositivo tampón contra los cortes de corriente. Los dispositivos accionados por baterías deberán contar con un dispositivo de alarma que indique el descenso de la tensión de la batería. 3.2 Requisitos que deberá cumplir el equipo: 3.2.1 El equipo estará formado por una unidad de evaluación y visualización. 3.2.2 La alarma que indique que se han alcanzado o superado los valores indicados en el punto 3.1.1, letras a) y b), deberá emitir una señal visual y acústica, tanto en el espacio controlado, como en la caseta del timón o en cualquier otro lugar controlado permanentemente. Esta señal deberá ser claramente visible y audible incluso en condiciones de funcionamiento con el mayor nivel de ruido. Deberán poder distinguirse con claridad de todas las demás señales acústicas y visuales en el espacio protegido. Asimismo, la alarma acústica deberá ser claramente audible con las puertas de conexión cerradas en las entradas y los espacios adyacentes. La alarma acústica podrá silenciarse después de su activación; la alarma visual solo podrá cancelarse si los valores límites descienden por debajo de los mencionados en el punto 3.1.1. 3.2.3 Deberá poderse detectar y asignar claramente por separado los informes en los que se indique que se han alcanzado o superado los valores límites indicados en el punto 3.1.1, letras a) y b). 3.2.4 Si el aparato se encuentra en un estado especial (encendido, fallo, calibración, establecimiento de parámetros, mantenimiento, etc.) este deberá indicarse. Una alarma deberá indicar el fallo de todo el sistema o de uno de sus componentes de forma análoga a lo indicado en el punto 3.2.2. La alarma acústica podrá silenciarse después de su activación; la alarma visual solo podrá cancelarse si se repara el fallo. 3.2.5 En caso de que se puedan emitir informes distintos (valores límite, estado especial), también se deberá poder diferenciarlos y asignarlos con claridad. En caso necesario se emitirá una señal colectiva que indicará que no es posible emitir todos los informes. En tal caso, los informes se emitirán por orden de prioridad, comenzando con el informe de mayor importancia para la seguridad. Los informes que no puedan emitirse deberán poder visualizarse al pulsar un botón. El orden de prioridad se indicará en la documentación del aparato. 3.2.6 El equipo se diseñará igualmente para impedir cualquier interferencia no autorizada. 3.2.7 En todos los casos en que se utilicen equipos de detección y alarma, la unidad de control de la alarma y el dispositivo de indicadores deberán poder manejarse desde fuera de los espacios que contengan aparatos que almacenen y consuman gas. 3.3 Requisitos que deberán cumplir los sensores/dispositivos de muestreo: 3.3.1 En cada espacio que aloje aparatos de consumo de gas deberán instalarse sensores del equipo de alarma de gas cerca de dichos aparatos. Los sensores/dispositivos de muestreo se instalarán de tal forma que la acumulación de gas se detecte antes de que se alcancen los valores límite mencionados en el punto 3.1.1. La disposición e instalación de los sensores deberá documentarse. El fabricante o la empresa especializada que instale el equipo deberá justificar la selección de los emplazamientos. Las tuberías de los dispositivos de muestreo deberán tener la menor longitud posible. 3.3.2 Los sensores deberán ser fácilmente accesibles a fin de permitir su calibración, mantenimiento y verificación de seguridad a intervalos periódicos. 3.4 Requisitos que deberá cumplir la instalación: 3.4.1 Todo el equipo de alarma de gas deberá ser instalado por una empresa especializada. 3.4.2 Para la instalación se tomarán en consideración los siguientes aspectos: a) sistemas de ventilación de locales; b) cuestiones estructurales (diseño de paredes, tabiques de separación, etc.) que faciliten o dificulten la acumulación de gases, y c) la prevención de efectos adversos provocados por daños mecánicos, agua o calor. 3.4.3 Todas las tuberías de los dispositivos de muestreo se instalarán de tal forma que no permitan la formación de condensados. 3.4.4 La instalación se realizará de forma que no sea posible una manipulación no autorizada.