5.

Condiciones específicas de eficiencia energética estacional de calefacción a) La eficiencia energética estacional de calefacción de todos los aparatos de calefacción local, excepto los destinados a uso comercial, se define de la siguiente manera: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) La eficiencia energética estacional de calefacción de los aparatos de calefacción local destinados a uso comercial se define de la siguiente manera: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) Donde: — ηS,on es la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo, expresada porcentualmente, calculada como se indica en el punto 5, letra b); — F(1) es un factor de corrección que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación debido a las contribuciones ajustadas de las opciones de acumulación de calor y potencia calorífica; y una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de los aparatos de calefacción local debido a las contribuciones ajustadas de las opciones de potencia calorífica, expresado porcentualmente; — F(2) es un factor de corrección que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción debida a las contribuciones ajustadas de los controles de temperatura interior, cuyos valores son mutuamente excluyentes o no pueden sumarse entre sí, expresado en porcentaje; — F(3) es un factor de corrección que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción debida a las contribuciones ajustadas de los controles de temperatura interior, cuyos valores pueden sumarse entre sí, expresado en porcentaje; — F(4) es un factor de corrección que representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional debido al consumo auxiliar de electricidad, expresado en porcentaje; — F(5) es un factor de corrección que representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional debido al consumo de energía de un piloto permanente, expresado en porcentaje; b) La eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo se calculará de la siguiente manera: En el caso de todos los aparatos de calefacción local, excepto los aparatos de calefacción local eléctricos y de uso comercial: ηS,on = ηth,nom Donde: — ηth,nom es la eficiencia útil a potencia calorífica nominal, basada en la NCV. En el caso de los aparatos de calefacción local eléctricos: Donde: — CC es el «coeficiente de conversión» de energía eléctrica a energía primaria. — ηth,on de los aparatos de calefacción local eléctricos es 100 %. En el caso de los aparatos de calefacción de uso comercial: ηS,on = ηS,th · ηS,RF Donde: — ηS,th es la eficiencia térmica ponderada, expresada en porcentaje; — ηS,RF es la eficiencia de emisión, expresada en porcentaje. En el caso de los aparatos de calefacción local de radiación luminosa, ηS,th es 85,6 %; En el caso de los aparatos de calefacción local de tubo radiante: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv Donde: — ηth,nom es la eficiencia útil a potencia calorífica nominal, expresada en porcentaje y basada en el GCV; — ηth,min es la eficiencia útil a potencia calorífica mínima, expresada en porcentaje y basada en el en el GCV. — Fenv son las pérdidas de calor de la envoltura del generador de calor, expresadas en porcentaje; Si el fabricante o el proveedor indican que el generador de calor del aparato de calefacción local de tubo radiante debe instalarse en el espacio interior que se desea calentar, las pérdidas de la envoltura son 0 (cero). Si el fabricante o el proveedor indican que el generador de calor del aparato de calefacción local de tubo radiante debe instalarse fuera del espacio que se desea calentar, el factor de pérdida de la envoltura dependerá de la transmisión térmica de la envoltura del generador de calor que se indica en el cuadro 4.



Cuadro 4 Factor de pérdida de la envoltura del generador de calor Transmisión térmica de la envoltura (U) U ≤ 0,5 un 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 un 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 un 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 un 3,6 % U > 2,0 un 6,0 % La eficiencia de emisión de los aparatos de calefacción local para uso comercial se calculará de la siguiente manera: Donde: — RFS es el factor radiante del aparato de calefacción local de uso comercial, expresado en porcentaje. Para todos los aparatos de calefacción local para uso comercial, excepto los sistemas de tubo radiante: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin Donde: — RFnom , es el factor radiante a potencia calorífica nominal, expresado en porcentaje; — RFmin, es el factor radiante a potencia calorífica mínima, expresado en porcentaje; En el caso de los sistemas de tubo radiante: Donde: — RFnom,i , es el factor radiante de cada segmento de tubo radiante a potencia calorífica nominal, expresado en porcentaje; — RFmin,i , es el factor radiante de cada segmento de tubo radiante a potencia calorífica mínima, expresado en porcentaje; — Pheater,i , es la potencia calorífica de cada segmento de tubo radiante, expresada en kW y basada en el GCV; — Psystem, es la potencia calorífica del sistema de tubo radiante completo, expresada en kW y basada en el GCV. Esta ecuación solo se aplicará si la construcción del quemador, los tubos y los reflectores de un segmento de tubo radiante integrado en un sistema de tubo radiante es idéntica a la de un único aparato de calefacción local de tubo radiante, y si los ajustes que determinan el rendimiento del segmento son idénticos a los del aparato único. c) El factor de corrección F(1) que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida a las contribuciones ajustadas de los controles de aporte de calor y potencia calorífica, y si el calor se distribuye a través de una convección natural o asistida por ventiladores de los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación, y una contribución negativa para los aparatos de calefacción local de uso comercial relacionada con la capacidad del producto para regular la potencia calorífica. El factor de corrección de potencia calorífica F(1) de los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación se calculará de la siguiente manera: En caso de que el producto esté equipado con una de las opciones (mutuamente excluyentes) que figuran en el cuadro 5, al factor de corrección F(1) se le sumará el valor correspondiente a dicha opción.



Cuadro 5 Factor de corrección F(1) para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación Si el producto está equipado con (solo puede aplicarse una opción): F(1) se aumenta en Control manual de la carga de calor, con termostato integrado un 0,0 % Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior un 2,0 % Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior o regulado por el proveedor de energía un 3,5 % En caso de que la potencia calorífica del aparato de calefacción local eléctrico de acumulación esté asistido por un ventilador, se añadirá un 1,5 % adicional al factor de corrección F(1). El factor de corrección de potencia calorífica de los aparatos de calefacción local de uso comercial se calculará de la siguiente manera:



Cuadro 6 Factor de corrección F(1) para los aparatos de calefacción local de uso comercial Si el tipo de control de la potencia calorífica del producto es: F(1) se calcula como sigue: De un solo nivel F(1) = 5 % De dos niveles De modulación El valor mínimo del factor de corrección F(1) para aparatos de calefacción local de dos niveles para uso comercial es de 2,5 %, y para aparatos de calefacción local de modulación para uso comercial es de 5 %. El factor de corrección F(1) para los aparatos de calefacción local que no sean aparatos eléctricos de acumulación o aparatos de calefacción local de uso comercial será 0 (cero). d) El factor de corrección F(2) que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción debida a las contribuciones ajustadas de los controles de temperatura interior, cuyos valores son mutuamente excluyentes o no pueden sumarse entre sí, se calculará de la siguiente manera: El factor de corrección F(2) para todos los aparatos de calefacción local será igual a uno de los factores que figuran en el cuadro 7, en función de las características de control aplicables. Solo puede seleccionarse un valor.



Cuadro 7 Factor de corrección F(2) Si el producto está equipado con (solo puede aplicarse una opción): F(2) para aparatos de calefacción local eléctricos para aparatos de calefacción local que utilicen combustibles gaseosos o líquidos Portátiles Fijos Acumulación Instalados bajo el suelo Radiantes Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior un 1,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 2,0 % un 1,0 % Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico un 6,0 % un 1,0 % un 0,5 % un 1,0 % un 1,0 % un 2,0 % Con control electrónico de temperatura interior un 7,0 % un 3,0 % un 1,5 % un 3,0 % un 2,0 % un 4,0 % Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario un 8,0 % un 5,0 % un 2,5 % un 5,0 % un 3,0 % un 6,0 % Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal un 9,0 % un 7,0 % un 3,5 % un 7,0 % un 4,0 % un 7,0 % El factor de corrección F(2) no se aplicará a los aparatos de calefacción local de uso comercial. e) El factor de corrección F(3) que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida a las contribuciones ajustadas de los controles de temperatura interior, cuyos valores pueden sumarse entre sí, se calculará de la siguiente manera: El factor de corrección F(3) para todos los aparatos de calefacción local será la suma de los valores que figuran en el cuadro 8, en función de las características de control aplicables.



Cuadro 8 Factor de corrección F(3) Si el producto está equipado con (pueden aplicarse varias opciones): F(3) para aparatos de calefacción local eléctricos para aparatos de calefacción local que utilicen combustibles gaseosos o líquidos Portátiles Fijos Acumulación Instalados bajo el suelo Radiantes Control de temperatura interior con detección de presencia un 1,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 2,0 % un 1,0 % Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas un 0,0 % un 1,0 % un 0,5 % un 1,0 % un 1,0 % un 1,0 % Con opción de control a distancia un 0,0 % un 1,0 % un 0,5 % un 1,0 % un 1,0 % un 1,0 % Con control de puesta en marcha adaptable un 0,0 % un 1,0 % un 0,5 % un 1,0 % un 0,0 % un 0,0 % Con limitación de tiempo de funcionamiento un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 1,0 % un 0,0 % Con sensor de lámpara negra un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 0,0 % un 1,0 % un 0,0 % f) El factor de corrección por consumo auxiliar de electricidad F(4) se calculará de la siguiente manera: Este factor de corrección tiene en cuenta el consumo auxiliar de electricidad cuando el aparato está encendido y en modo de espera. El factor de corrección para los aparatos de calefacción local eléctricos se calculará de la siguiente manera: El factor de corrección por consumo auxiliar de electricidad F(4) se calculará de la siguiente manera: Donde: — elsb es el consumo de energía eléctrica en modo de espera, expresado en kW; — Pnom es la potencia calorífica nominal del producto, expresada en kW; — α es un factor que tiene en cuenta si el producto cumple lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1275/2008 de la Comisión ( 2 ); — — Si el producto cumple los valores límite establecidos en el Reglamento (CE) no 1275/2008, α es igual a 0 (cero) por defecto; — Si el producto no cumple los valores límite establecidos en el Reglamento (CE) no 1275/2008, α es igual a 1,3 por defecto. El factor de corrección por consumo auxiliar de electricidad de los aparatos de calefacción local que utilizan combustibles gaseosos o líquidos se calculará de la siguiente manera: Donde: — elmax es el consumo de energía eléctrica a potencia calorífica nominal, expresado en kW; — elmin es el consumo de energía eléctrica a potencia calorífica mínima, expresado en kW. En caso de que el producto no ofrezca una potencia calorífica mínima, se utilizará el valor correspondiente al consumo de energía eléctrica a potencia calorífica nominal; — elsb es el consumo de energía eléctrica del producto en modo de espera, expresado en kW; — Pnom es la potencia calorífica nominal del producto, expresada en kW; El factor de corrección por consumo auxiliar de electricidad de los aparatos de calefacción local de uso comercial se calculará de la siguiente manera: g) El factor de corrección F(5) relativo al consumo de energía de un piloto permanente se calculará de la siguiente manera: Este factor de corrección toma en cuenta la necesidad de energía del piloto permanente. Para los aparatos de calefacción local que utilizan combustibles gaseosos o líquidos se calculará de la siguiente manera: Donde: — Ppilot es el consumo de la llama del piloto, expresado en kW; — Pnom es la potencia calorífica nominal del producto, expresada en kW; El factor de corrección para los aparatos de calefacción local de uso comercial se calculará de la siguiente manera: En caso de que el producto no tenga un piloto (llama) permanente, Ppilot es igual a 0 (cero). Donde: — Ppilot es el consumo de la llama del piloto, expresado en kW; — Pnom es la potencia calorífica nominal del producto, expresada en kW;