2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DECISIÓNDELACOMISIÓN
de30demayode2002
sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «Energía» del sistema
ferroviariotranseuropeodealtavelocidadmencionadoenelapartado1delartículo6delaDirec-
tiva96/48/CE
[notificada con el número C(2002) 1949]
(TextopertinenteaefectosdelEEE)
(2002/733/CE)
(DO L 245 de 12.9.2002, p. 280)
Rectificada por:
►C1Rectificación, DO L 275 de 11.10.2002, p. 8 (2002/733/CE)
▼B
DECISIÓNDELACOMISIÓN
de30demayode2002
sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al
subsistema «Energía» del sistema ferroviario transeuropeo de altavelocidad mencionado en el apartado 1 del artículo 6 de la Direc-
tiva96/48/CE
[notificada con el número C(2002) 1949]
(TextopertinenteaefectosdelEEE)
(2002/733/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, rela-
tiva a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de altavelocidad (
1) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con la letra c) del artículo 2 de la Directiva 96/
48/CE, el sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad se
subdivide en subsistemas de carácter estructural o funcional.
Estos subsistemas están descritos en el anexo II de la Directiva.
(2) De conformidad con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva,
cada uno de los subsistemas será objeto de una especificación
técnica de interoperabilidad (ETI).
(3) De conformidad con el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva,
los proyectos de ETI serán elaborados por el organismo común
representativo.
(4) El Comité establecido en el artículo 21 de la Directiva 96/48/CE
ha otorgado el nombramiento de organismo común representa-
tivo, de conformidad con la letra h) del artículo 2 de laDirectiva, a la Asociación europea de interoperabilidad ferro-viaria (AEIF).
(5) La AEIF ha recibido el mandato de elaborar un proyecto de ETIpara el subsistema «Energía» de conformidad con el apartado 1del artículo 6 de la Directiva. Este mandato ha sido otorgado deconformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2del artículo 21 de la Directiva.
(6) La AEIF ha elaborado el proyecto de ETI, junto con un informeintroductorio que incluye un análisis de coste/beneficio, deacuerdo con lo estipulado en el apartado 3 del artículo 6 de la
Directiva.
(7) El proyecto de ETI ha sido examinado por representantes de los
Estados miembros, en el marco del Comité establecido por la
Directiva, a la luz del informe introductorio.
(8) Tal como se especifica en el artículo 1 de la Directiva 96/48/CE,
las condiciones que deben cumplirse para realizar la interopera-
bilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad se
refieren al proyecto, construcción, adaptación y explotación delas infraestructuras y del material rodante que concurren en elfuncionamiento del sistema, que se pondrán en servicio despuésde la fecha de entrada en vigor de la Directiva. Con respecto a
las infraestructuras y al material rodante que ya estaban en
servicio en la fecha de entrada en vigor de la mencionada ETI,ésta deberá aplicarse a partir de la fecha en que esté previstocomenzar las obras en las mencionadas infraestructuras; que, noobstante, el grado de aplicación de la ETI será distinto según elámbito y alcance de las obras previstas y de los costes y benefi-2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 2
(1) DO L 235 de 17.9.1996, p. 6.
▼B
cios generados por las aplicaciones previstas. A fin de que estas
obras parciales contribuyan a alcanzar la plena interoperabilidad,habrán de estar basadas en una estrategia de aplicación cohe-
rente. En este contexto, deberá distinguirse entre
acondicionamiento, renovación y sustituciones relacionadas conel mantenimiento.
(9) Se reconoce que la Directiva 96/48/CE y las ETI no se aplican a
las renovaciones o sustituciones relacionadas con el manteni-
miento; que, no obstante, es aconsejable que las ETI seapliquen a las renovaciones, como sería el caso de las ETI rela-tivas al sistema ferroviario convencional regulado por laDirectiva 2001/16/CE. A falta de un requisito de obligadocumplimiento y teniendo en cuenta el alcance de las obras de
renovación, se exhorta a los Estados miembros a que apliquen
las ETI a las renovaciones y sustituciones relacionadas con elmantenimiento siempre que les sea posible.
(10) En su versión actual, la ETI objeto de la presente Decisióndescribe características específicas del sistema de alta velocidad
y, como norma general, no se ocupa de los aspectos comunes al
sistema ferroviario de alta velocidad y convencional. La intero-perabilidad de este último es objeto de otra Directiva (
1). Dado
que la verificación de la interoperabilidad ha de determinarsecon referencia a las ETI, de conformidad con el apartado 2 del
artículo 16 de la Directiva 96/48/CE, es necesario, durante el
período de transición estipulado entre la publicación de lapresente Decisión y la publicación de las Decisiones por lasque se adoptan las ETI relativas al «ferrocarril convencional»,establecer las condiciones que deberán cumplirse adicionalmentea la ETI que se adjunta. Porestos motivos es necesar io que cada
Estado miembro informe a los demás y a la Comisión sobre las
normas técnicas aplicadas para lograr la interoperabilidad ycumplir los requisitos esenciales de la Directiva 96/48/CE.Además, siendo tales normas de ámbito nacional, es necesarioque cada Estado miembro informe a los demás y a la Comisión
sobre los organismos que nombre para aplicar el procedimiento
de evaluación de la conformidad o de la idoneidad para el uso,así como el procedimiento de verificación de la interoperabilidadde los subsistemas, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 16de la Directiva 96/48/CE. Los Estados miembros aplicarán, en lamedida de lo posible, los principios y criterios estipulados en la
Directiva 96/48/CE para la aplicación del apartado 2 del artículo
16 en el caso de las mencionadas normas nacionales. En relacióncon los organismos encargados de dichos procedimientos, losEstados miembros se servirán, en la medida posible, de los orga-nismos notificados que se mencionan en el artículo 20 de laDirectiva 96/48/CE. La Comisión analizará estas informaciones
(normas nacionales, procedimientos, organismos encargados de
los procedimientos de aplicación y duración de dichos procedi-mientos) y, en su caso, estudiará con el Comité la necesidad deadoptaralgún tipo de medida.
(11) La ETI objeto de la presente Decisión no obliga a utilizar tecno-logías o soluciones técnicas específicas, excepto cuando seaestrictamente necesario para la interoperabilidad de la red ferro-viaria transeuropea de alta velocidad.
(12) La ETI objeto de la presente Decisión se basa en los mejores
conocimientos expertos disponibles en el momento de la elabo-
ración del proyecto correspondiente. La evolución de latecnología o las necesidades sociales pueden exigirla modifica-ción o complementación de esta ETI. En su caso, se iniciará unprocedimiento de revisión o actualización de conformidad con elapartado 2 del artículo 6 de la Directiva 96/48/CE.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 3
(1) Directiva 2001/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
marzo de 2001, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario tran-
seuropeo convencional (DO L 110 de 20.4.2001, p. 1).
▼B
(13) En algunos casos, la ETI objeto de la presente Decisión permite
elegir entre distintas soluciones, lo que ofrece la posibilidad de
aplicar soluciones de interoperabilidad transitorias o definitivasque sean compatibles con la situación existente. Además, laDirectiva 96/48/CE prevé disposiciones de aplicación especialesen determinados casos concretos. Además, en los casos estipu-lados en el artículo 7 de la Directiva, los Estados miembros
deben tenerla posibilidad de no aplicardeter minadas especifica-
ciones técnicas. Porconsiguiente, es necesar io que los Estadosmiembros garanticen la publicación y actualización anual de unregistro de infraestructuras y de un registro de material rodante.En estos registros deberán consignarse las principales caracterís-
ticas de la infraestructura y el material rodante nacionales (por
ejemplo, sus parámetros básicos) y su concordancia con lascaracterísticas prescritas en las ETI aplicables. A estos efectos,la ETI objeto de la presente Decisión señala de forma precisaqué información debe consignarse en el registro.
(14) En la aplicación de la ETI objeto de la presente Decisión deben
tenerse en cuenta criterios específicos relacionados con la
compatibilidad técnica y operativa entre las infraestructuras y elmaterial rodante que habrán de ponerse en servicio y la red en laque habrán de integrarse. Estos requisitos de compatibilidadhacen imprescindible realizar un complejo análisis técnico y
económico en cada caso, para lo cual deberán tenerse en cuenta:
— las interfaces entre los distintos subsistemas mencionados en
la Directiva 96/48/CE,
— las distintas categorías de líneas y material rodante estable-
cidas en la citada Directiva, y
— el entorno técnico y operativo de la red existente,
y por esta razón resulta esencial definir una estrategia para la
aplicación de la ETI objeto de la presente Decisión, que señaleen particular las fases técnicas necesarias para pasar de la situa-ción actual a una situación de interoperabilidad de la red.
(15) Las disposiciones de la presente Decisión se ajustan al dictamenemitido por el Comité establecido con arreglo a la Directiva 96/48/CE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Por la presente, la Comisión adopta la ETI relativa al subsistema
«Energía» del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad
mencionado en el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 96/48/CE.
Esta ETI figura en el anexo de la presente Decisión. Esta ETI se aplicaen su totalidad a las infraestructuras y al material rodante del sistemaferroviario transeuropeo de alta velocidad que se definen en el anexo Ide la Directiva 96/48/CE, teniendo en cuenta los artículos 2 y 3
siguientes.
Artículo 2
1. En relación con los aspectos que son comunes a los sistemas
ferroviarios de alta velocidad y convencionales, pero que no estándescritos en la ETI adjunta, las condiciones que deben cumplirse parala verificación de la interoperabilidad, de conformidad con el apartado
2 del artículo 16 de la Directiva 96/48/CE, son las normas técnicas
aplicables en el Estado miembro que autoriza la puesta en servicio delsubsistema objeto de la presente Decisión.
2. Cada Estado miembro notificará a los demás y a la Comisión, en
un plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación de lapresente Decisión:
— la lista de normas técnicas aplicables mencionadas en el apartado 1
de este mismo artículo 2,2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 4
▼B
— los procedimientos de evaluación de la conformidad y de verifica-
ción que deberán seguirse en relación con la aplicación de dichasnormas,
— los organismos que nombra para llevar a cabo dichos procedi-
mientos de evaluación de la conformidad y de verificación.
Artículo 3
1. A efectos del presente artículo, se entenderá por:
— «acondicionamiento»: obras importantes para modificar un subsis-
tema o parte de un subsistema que modifiquen las prestaciones delmismo,
— «renovación»: obras importantes para sustituir un subsistema o
parte de un subsistema que no modifiquen las prestaciones delmismo,
— «sustitución relacionada con el mantenimiento»: sustitución de
componentes porpiezas de idéntica funcionalidad y pr estacionesen el contexto de un mantenimiento predictivo o correctivo.
2. En caso de acondicionamiento, la entidad contratante presentará
un expediente descriptivo del proyecto al Estado miembro correspon-
diente. El Estado miembro estudiará dicho expediente y, teniendo encuenta la estrategia de aplicación mencionada en el capítulo 7 de laETI adjunta, decidirá (según corresponda) si la magnitud de las obrasjustifica la necesidad de emitir una nueva autorización para la puestaen servicio de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 96/48/
CE. Esta autorización para la puesta en servicio será necesaria siempre
que las obras previstas puedan afectar objetivamente al nivel de segu-ridad.
Si fuera necesario emitir una nueva autorización para la puesta en
servicio de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 96/48/CE,el Estado miembro decidirá si:
a) el proyecto incluye la plena aplicación de la ETI, en cuyo caso el
subsistema se someterá al procedimiento de verificación «CE» esti-
pulado en la Directiva 96/48/CE, o bien
b) no es posible la plena aplicación de la ETI, en cuyo caso el subsis-
tema no será plenamente conforme con la misma y sólo se aplicará
el procedimiento de verificación CE dispuesto en la Directiva 96/48/
CE a las partes de la ETI que sí se aplican.
En estos dos casos, el Estado miembro informará al Comité establecido
con arreglo a la Directiva 96/48/CE acerca del expediente, indicandolas partes de la ETI que se aplican y el grado de interoperabilidadconseguido.
3. En caso de renovación o sustitución relacionada con el manteni-
miento, la aplicación de la ETI adjunta será voluntaria.
Artículo 4
Las partes relevantes de la Recomendación 2001/290/CE de la Comi-
sión (
1) relativa a los parámetros fundamentales del sistema ferroviario
transeuropeo de alta velocidad dejarán de surtir efectos a partir de laentrada en vigor de la ETI adjunta.
Artículo 5
La ETI adjunta entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir de la
notificación de la presente Decisión.
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 5
(1) DO L 100 de 11.4.2001, p. 17.
▼B
ANEXO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD RELATIVA
ALSUBSISTEMA«ENERGÍA»
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN TÉCNICO
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN GEOGRÁFICO
1.3. CONTENIDO DE LA PRESENTE ETI2. DEFINICIÓN DEL SUBSISTEMA Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN
2.1. OBJETO2.2. DEFINICIÓN DEL SUBSISTEMA
2.2.1. Sistema de electrificación
2.2.2. Línea aérea de contacto y pantógrafo2.2.3. Interacción entre la línea aérea de contacto y el pantógrafo
2.2.4. Límites entre las líneas de alta velocidad y otras líneas
2.3. CONEXIONES CON OTROS SUBSISTEMAS Y EN EL
PROPIO SUBSISTEMA
2.3.1. Introducción2.3.2. Conexiones relativas al sistema de electrificación
2.3.3. Conexiones relativas a los equipos de las líneas aéreas de
contacto y a los pantógrafos
2.3.4. Conexiones relativas a la interacción entre la línea aérea y
el pantógrafo
3. REQUISITOSESENCIALES
3.1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESENCIALES
3.2. ASPECTOS DE LOS REQUISITOS ESENCIALES3.3. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL SUBSISTEMA
«ENERGÍA»
3.3.1. Seguridad3.3.2. Fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad
3.3.3. Salud
3.3.4. Protección del medio ambiente3.3.5. Compatibilidad técnica
3.4. VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD
4. CARACTERIZACIÓNDELSUBSISTEMA
4.1. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DEL SUBSIS-
TEMA «ENERGÍA»
4.1.1. Tensión y frecuencia4.1.2. Línea aérea y pantógrafo
4.2. INTERFACES DEL SUBSISTEMA «ENERGÍA»
4.2.1. Lista de interfaces4.2.2. Datos característicos de las interfaces
4.2.3. Disposiciones reglamentarias y operativas
4.3. RENDIMIENTO ESPECIFICADO2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 6
▼C1
▼C1
4.3.1. Rendimiento del sistema de alimentación eléctrica, de las
subestaciones y de los puestos
4.3.2. Rendimiento de la línea aérea de contacto4.3.3. Límites entre las líneas de alta velocidad y otras líneas5. COMPONENTESDEINTEROPERABILIDAD
5.1. GENERALIDADES
5.2. DEFINICIONES DE LOS COMPONENTES DE INTE-
ROPERABILIDAD
5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES5.3.1. Línea aérea de contacto
5.3.2. Pantógrafo
5.3.3. Llantas de rozamiento6. EVALUACIÓNDELACONFORMIDADY/ODELA
IDONEIDADPARAELUSO
6.1. COMPONENTES DE INTEROPERABILIDAD6.1.1. Procedimientos y módulos de evaluación
6.1.2. Aplicación de los módulos
6.2. SUBSISTEMA «ENERGÍA»6.2.1. Procedimientos y módulos de evaluación
6.2.2. Aplicación de los módulos
7. APLICACIÓN DE LA ETI RELATIVA AL SUBSIS-
TEMA«ENERGÍA»
7.1. APLICACIÓN DE LA PRESENTE ETI A LAS LÍNEAS
DE ALTA VELOCIDAD Y MATERIAL RODANTE
QUE HAN DE ENTRAR EN SERVICIO
7.2. APLICACIÓN DE LA PRESENTE ETI A LAS LÍNEAS
DE ALTA VELOCIDAD Y MATERIAL RODANTE YA
EN SERVICIO
7.3. CASOS ESPECÍFICOS
7.3.1. Peculiaridades de la red en Austria7.3.2. Peculiaridades de la red en Bélgica (caso T1)
7.3.3. Peculiaridades de la red en Alemania (caso P)
7.3.4. Peculiaridades de la red en España (caso P)7.3.5. Peculiaridades de la red en Francia
7.3.6. Peculiaridades de la red en Gran Bretaña
7.3.7. Peculiaridades de la red en Italia7.3.8. Peculiaridades de las redes de Irlanda e Irlanda del Norte
(casos P)
7.3.9. Peculiaridades de la red en Suecia (caso P)7.3.10. Peculiaridades de la red en Finlandia (caso P)
ANEXO A PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
(MÓDULOS)
ANEXO B EVALUACIÓNDELOSCOMPONENTESDEINTE-
ROPERABILIDAD
ANEXO C EVALUACIÓNDELSUBSISTEMA«ENERGÍA»
ANEXO D REGISTRO DE INFRAESTRUCTURAS, INFOR-
MACIÓNSOBREELSUBSISTEMA«ENERGÍA»
ANEXO E COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN
ELÉCTRICA DE SUBESTACIONES Y UNIDADES
DETRACCIÓN
ANEXO F TIPODELÍNEA
ANEXO G FACTORDEPOTENCIADEUNTREN2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 7
▼C1
ANEXO H EQUIPOS DE LÍNEAS AÉREAS, INTERACCIÓN
GEOMÉTRICA DE LAS LÍNEAS AÉREAS Y LOS
PANTÓGRAFOSYSISTEMASDEC.A.
ANEXO J EQUIPOS DE LÍNEAS AÉREAS, INTERACCIÓN
GEOMÉTRICA DE LAS LÍNEAS AÉREAS Y LOS
PANTÓGRAFOSYSISTEMASDEC.C.
ANEXO K FRENOSDERECUPERACIÓN
ANEXO L TENSIÓN EN EL PANTÓGRAFO (ÍNDICE DE
CALIDADDELAALIMENTACIÓNELÉCTRICA)
ANEXO M ENSAYOYVERIFICACIÓNDELASLLANTASDE
ROZAMIENTO
ANEXO N TENSIÓNYFRECUENCIADELOS SISTEMASDE
TRACCIÓN
ANEXO O LIMITACIÓN DEL CONSUMO MÁXIMO DE
ENERGÍA
ANEXO P CARACTERÍSTICAS DE ARMÓNICOS Y SOBRE-
TENSIONES RELACIONADAS EN LA LÍNEA
AÉREADECONTACTO
ANEXO Q INTERACCIÓN DINÁMICA ENTRE EL PANTÓ-
GRAFOYLALÍNEAAÉREADECONTACTO2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 8
▼B
1.INTRODUCCIÓN
1.1.Ámbitodeaplicacióntécnico
Esta ETI se ocupa del subsistema «Energía», que es uno de los subsis-
temas relacionados en el punto 1 del anexo II de la Directiva 96/48/
CE.
Forma parte de un conjunto de seis ETI que abarcan los ocho subsis-
temas definidos en la Directiva. Las especificaciones relativas a los
subsistemas «Usuarios» y «Medio Ambiente», que son necesarias
para asegurar la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo
de alta velocidad en cumplimiento de los requisitos esenciales, se
definen en las ETI correspondientes.
Para más información sobre el subsistema «Energía», véase el capítulo
2.
1.2.Ámbitodeaplicacióngeográfico
El ámbito de aplicación geográfico de la presente ETI es el sistema
ferroviario transeuropeo de alta velocidad descrito en el anexo I de la
Directiva 96/48/CE.
Se hace referencia en particular a las líneas de la red ferroviaria tran-
seuropea descritas en la Decisión no1692/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones
comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte o
en cualquieractualización de la mencionada Decisión que se r ealice a
raíz de la revisión estipulada en su artículo 21.
1.3.ContenidodelapresenteETI
De conformidad con el apartado 3 del artículo 5 y con la letra b) del
apartado 1 del anexo I de la Directiva 96/48/CE, en esta ETI:
a) se precisan los requisitos esenciales para los subsistemas y sus
interfaces (capítulo 3);
b) se determinan los parámetros fundamentales, descritos en el punto
3 del anexo II de la mencionada Directiva, que son necesarios para
el cumplimiento de los requisitos esenciales (capítulo 4);
c) se fijan las condiciones que han de respetarse para cumplir los
rendimientos especificados para cada una de las siguientes cate-
gorías de líneas (capítulo 4):
— categoría I: líneas construidas especialmente para la alta velo-
cidad y equipadas para velocidades iguales o superiores a
250 km/h con carácter general,
— categoría II: líneas acondicionadas especialmente para la alta
velocidad y equipadas para velocidades del orden de los
200 km/h,
— categoría III: líneas acondicionadas especialmente para la alta
velocidad con características específicas debidas a dificultades
topográficas, de relieve o de entorno urbano, en las cuales
deberá adaptarse la velocidad a cada caso;
d) se fijan las posibles normas de desarrollo en determinados casos
específicos (capítulo 7);
e) se determinan los componentes de interoperabilidad y las interfaces
que deberán ser objeto de especificaciones europeas, y entre ellas,
las normas europeas, que serán necesarias para lograr la interopera-
bilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad
cumpliendo con los requisitos esenciales (capítulo 5);
f) se indican, en cada uno de los casos previstos, los módulos defi-
nidos en la Decisión 93/465/CEE o, en su caso, los
procedimientos específicos que deberán utilizarse para evaluar la
conformidad o la idoneidad para el uso de los componentes de inte-
roperabilidad, así como la verificación «CE» de los subsistemas
(capítulo 6).
2.DEFINICIÓN DEL SUBSISTEMA Y ÁMBITO DE APLI-
CACIÓN
2.1.Objeto
El subsistema «Energía» del sistema ferroviario transeuropeo de alta
velocidad comprende todas las instalaciones fijas necesarias para
suministrar alimentación eléctrica a los trenes, en cumplimiento de2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 9
▼B
los requisitos esenciales, desde las redes monofásicas o trifásicas de
alta tensión.
El subsistema «Energía» consta de:
—subestaciones : Están conectadas por su lado primario a la red eléc-
trica de alta tensión, que transforman en una tensión o sistema de
alimentación adecuados para los trenes. Por su lado secundario, las
subestaciones se conectan a las líneas aéreas de contacto del ferro-
carril,
—puntos de seccionamiento : Equipos eléctricos situados en puntos
intermedios entre subestaciones para alimentar y hacer paralelas
las líneas de contacto y proporcionar protección, aislamiento,
suministros auxiliares y compensación,
—líneas aéreas de contacto : Estas líneas distribuyen la energía a los
trenes que circulan por la ruta y ello a través de los pantógrafos.
La línea aérea de contacto también está equipada con disyuntores
accionados manualmente o por control remoto, cuya misión es
aislar secciones o grupos de las líneas aéreas de contacto, en
función de las necesidades de explotación. Todos los tipos de
líneas de alimentación («fíders») pertenecen igualmente a las
líneas de contacto,
—circuito de retorno de corriente : La corriente de tracción utiliza
carriles que van conectados directa o indirectamente a tierra y
conductores de retorno a las subestaciones. Por consiguiente, en
lo que se refiere a este aspecto, el circuito de retorno forma parte
del subsistema «Energía»,
—pantógrafo : A pesar de ir instalado en el material rodante en
movimiento, los pantógrafos son un aparato importante cuyo
correcto funcionamiento está directamente relacionado con la
línea aérea de contacto. Por consiguiente, se considera parte del
subsistema «Energía».
Los aspectos siguientes del subsistema «Energía» están relacionados
con la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta
velocidad:
— sistema de electrificación,
— líneas aéreas de contacto y pantógrafos,
— interacción entre los pantógrafos y los equipos de las líneas aéreas,
— separaciones entre las líneas de alta velocidad, las líneas acondi-
cionadas y las líneas de enlace.
2.2.Definicióndelsubsistema
2.2.1.Sistema de electrificación
Al igual que cualquier otro aparato eléctrico, una unidad de tracción
está diseñada para funcionar correctamente con una tensión y una
frecuencia nominales aplicadas a sus terminales, que son los pantó-
grafos y las ruedas. Es preciso definir las variaciones y los límites de
estos parámetros a fin de garantizar el rendimiento previsto del tren.
Los trenes de alta velocidad necesitan una potencia igualmente alta.
Por consiguiente, a fin de suministrar esta potencia a los trenes con
pérdidas mínimas, es necesario aumentar la tensión del sistema y
reducir la intensidad que da lugar a las pérdidas resistivas. El sistema
de alimentación ha de diseñarse de modo que todos los trenes reciban
la potencia necesaria. Por consiguiente, el consumo de energía de cada
tren y el horario de servicios son aspectos importantes para el rendi-
miento.
Los trenes modernos utilizan frenos de recuperación que devuelven
energía al sistema de alimentación para reducir el consumo total de
electricidad. Por consiguiente, el sistema de alimentación ha de
admitir frenos de recuperación.
En cualquier sistema eléctrico pueden producirse cortocircuitos y otros
estados de avería. El sistema de electrificación debe diseñarse de
modo que el subsistema «Control y Mando» detecte estas averías
inmediatamente y ponga en marcha medidas para eliminar la corriente
de cortocircuito y aislar la parte defectuosa del circuito. Posterior-
mente, el sistema de electrificación ha de ser capaz de restaurar el
suministro a todas las instalaciones lo antes posible para reanudar el
servicio.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 10
▼B
2.2.2.Línea aérea de contacto y pantógrafo
Desde el punto de vista de la interoperabilidad, un aspecto importante
es la geometría de los equipos de las líneas aéreas de contacto y de los
pantógrafos. Por lo que se refiere a la interacción geométrica, es
preciso especificar la altura del hilo de contacto con respecto a los
carriles, el desplazamiento lateral en ausencia y en presencia de viento
y la fuerza de contacto. Por lo que se refiere al pantógrafo, la
geometría del arco también es fundamental para garantizar su correcta
interacción con la línea de contacto, teniendo en cuenta el posible
balanceo de los vehículos.
2.2.3.Interacción entre la línea aérea de contacto y el pantógrafo
A las altas velocidades previstas para el sistema ferroviario transeu-
ropeo de alta velocidad, la interacción entre la línea aérea de
contacto y el pantógrafo constituye un aspecto importantísimo para
establecer una transmisión de potencia fiable, sin perturbaciones inde-
bidas para las instalaciones ferroviarias o para el medio ambiente. Esta
interacción viene determinada principalmente por:
— esfuerzos estáticos y aerodinámicos en función del tipo de llanta
de rozamiento que incorpore el pantógrafo y del diseño del propio
pantógrafo,
— la compatibilidad del material de la llanta de rozamiento con el
hilo de contacto, en relación con la limitación del desgaste en
dichos componentes,
— el comportamiento dinámico y los efectos para la calidad de capta-
ción de la corriente y el objetivo de disponer de un suministro
eléctrico continuo, sin interrupciones ni perturbaciones,
— la protección del pantógrafo y de los equipos de la línea aérea de
contacto en el caso de que se rompa una llanta de rozamiento de
un pantógrafo,
— el número de pantógrafos en servicio y la distancia entre ellos, que
tienen un efecto fundamental para la calidad de captación, ya que
cada pantógrafo puede interferir con el resto de los presentes en la
misma línea de contacto.
2.2.4.Límites entre las líneas de alta velocidad y otras líneas
Las líneas de alta velocidad han de tenerconexión con líneas acondi-
cionadas o líneas de enlace. La localización de los límites entre estos
tipos de líneas afecta al sistema de alimentación eléctrica y a las líneas
de contacto, por lo que este aspecto ha de tratarse en la ETI relativa al
subsistema «Energía».
2.3.Conexionesconotrossubsistemasyenelpropiosubsistema
2.3.1.Introducción
El subsistema «Energía» tiene muchas conexiones con otros subsis-
temas del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, a fin de
proporcionar las prestaciones de interoperabilidad previstas. Estas
conexiones se rigen por la definición de las interfaces y los criterios
de rendimiento.
2.3.2.Conexiones relativas al sistema de electrificación
— La tensión y la frecuencia y sus gamas admisibles afectan al
subsistema «Material Rodante».
— La potencia instaladas en las líneas y el factorde potencia especi-
ficado determinan el rendimiento del sistema ferroviario
interoperable de alta velocidad y afectan al subsistema «Material
Rodante».
— Los frenos de recuperación reducen el consumo de energía y
afectan al subsistema «Material Rodante».
— Las instalaciones eléctricas fijas y los equipos de tracción de a
bordo han de protegerse contra cortocircuitos mediante dispositivos
apropiados en las subestaciones. Los disyuntores de las subes-
taciones y de los trenes han de dispararse de forma coordinada.
Esta es la razón por la que la protección eléctrica afecta al subsis-
tema «Material Rodante».
— Las interferencias eléctricas y las emisiones de armónicos afectan
a los subsistemas «Material Rodante» y «Control y Mando y Seña-
lización».2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 11
▼B
2.3.3.Conexiones relativas a los equipos de las líneas aéreas de contacto y
a los pantógrafos
— En el caso de las líneas de alta velocidad, es necesario prestar
especial atención a la altura del hilo de contacto a fin de evitar
que éste sufra un desgaste excesivo. La altura del hilo de contacto
afecta a los subsistemas «Infraestructura» y «Material Rodante».
— Para traspasar los límites de los sistemas de electrificación sin que
se forme un puente eléctrico entre sistemas diferentes, es preciso
estipular el número y disposición de los pantógrafos en los trenes.
Afectan al subsistema «Material Rodante».
— El posible balanceo de los vehículos y de los pantógrafos afecta a
los subsistemas «Infraestructura» y «Material Rodante».
2.3.4.Conexiones relativas a la interacción entre la línea aérea y el pantó-
grafo
— La calidad de la captación de corriente depende del número de
pantógrafos en servicio y de la separación entre ellos. La disposi-
ción de los pantógrafos afecta al subsistema «Material Rodante».
3.REQUISITOSESENCIALES
3.1.Cumplimientodelosrequisitosesenciales
Con arreglo al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 96/48/CE, el
sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad y sus subsistemas y
componentes de interoperabilidad deberán cumplir los requisitos esen-
ciales definidos en términos generales en el anexo III de la Directiva.
3.2.Aspectosdelosrequisitosesenciales
Los requisitos esenciales comprenden:
— la seguridad,
— la fiabilidad y la disponibilidad,— la salud,
— la protección del medio ambiente,
— la compatibilidad técnica.
De acuerdo con la Directiva 96/48/CE, los requisitos esenciales
pueden aplicarse a todo el sistema ferroviario transeuropeo de alta
velocidad con carácter general o de forma específica a cada subsis-
tema y sus componentes de interoperabilidad.
3.3.AspectosespecíficosdelsubsistemaEnergía
3.3.1.Seguridad
De acuerdo con el anexo III de la Directiva 96/48/CE, los requisitos
esenciales que se aplican al subsistema «Energía» en relación con la
seguridad son los que se describen a continuación:
1.1.1. La concepción, la construcción o la fabricación, el manteni-
miento y la vigilancia de los componentes críticos para la
seguridad y, en especial, de los elementos que intervienen en
la circulación de los trenes, deben garantizar la seguridad al
nivel correspondiente a los objetivos fijados para la red,
incluso en situaciones degradadas definidas.
1.1.2. Los parámetros del contacto rueda-carril deben cumplir los
criterios de estabilidad de rodamiento necesarios para garan-
tizar una circulación totalmente segura a la velocidad máxima
autorizada.
1.1.3. Los componentes utilizados deben resistir las solicitaciones
normales o excepcionales especificadas durante su período de
servicio. Aplicando los medios adecuados deben limitarse las
repercusiones de sus fallos fortuitos en la seguridad.
1.1.4. En la concepción de las instalaciones fijas y del material
rodante, asícomo en la elección de materiales, hay que tener
en cuenta el objetivo de limitar la generación, la propagación
y los efectos del fuego y el humo en caso de incendio.
1.1.5. Los dispositivos destinados a ser manipulados por los usuarios
deben diseñarse de modo que no pongan en peligro la segu-
ridad de éstos en caso de un uso previsible no conforme con
las instrucciones expuestas.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 12
▼B
Los aspectos mencionados en los puntos 1.1.2 y 1.1.5 no son rele-
vantes para el subsistema «Energía».
A fin de satisfacerlos r equisitos esenciales 1.1.1, 1.1.3 y 1.1.4, en el
diseño y construcción del subsistema «Energía» se cumplirán los
requisitos establecidos en los puntos 4.2.2.2, 4.2.3.3, 4.3.1.2, 4.3.1.8,
4.3.2.1, 4.3.2.2 y 4.3.2.4 del capítulo 4 y los componentes de interope-
rabilidad utilizados se ajustarán a los requisitos establecidos en los
puntos 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.4 y 5.3.3.2 del capítulo 5. Los requisitos
esenciales se consideran satisfechos si se verifica el cumplimiento de
lo dispuesto en los capítulos 4 y 5.
Los siguientes requisitos esenciales relativos a la seguridad, con
arreglo al anexo III de la Directiva 96/48/CE, afectan de forma espe-
cial al subsistema «Energía»:
2.2.1. El funcionamiento de las instalaciones de alimentación de
energía no debe poner en peligro la seguridad de los trenes
de alta velocidad ni de las personas (usuarios, personal ferro-
viario, habitantes del entorno y otros).
A fin de satisfacer el requisito esencial 2.2.1, en el diseño y construc-
ción del subsistema «Energía» se cumplirán los requisitos establecidos
en los puntos 4.1.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.7, 4.2.2.9, 4.3.1.2, 4.3.1.5,
4.3.1.7, 4.3.2.1, 4.3.2.2 y 4.3.2.4 del capítulo 4 y los componentes de
interoperabilidad utilizados se ajustarán a los requisitos establecidos en
el punto 5.3.1.1 del capítulo 5. Los requisitos esenciales se consideran
satisfechos si se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en los
capítulos 4 y 5. Fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad
3.3.2.Fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad
De acuerdo con el anexo III de la Directiva 96/48/CE, los requisitos
esenciales que se aplican al subsistema «Energía» en relación con la
fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad son los que se describen a
continuación:
1.2.La vigilancia y mantenimiento de los elementos fijos y móviles
que intervienen en la circulación de los trenes deben organizarse,
llevarse a cabo y cuantificarse para que su función se siga
desempeñando en las condiciones previstas.
A fin de satisfacerel r equisito esencial 1.2, en la concepción y cons-
trucción del subsistema «Energía» se cumplirán los requisitos
establecidos en los puntos 4.3.1.9 y 4.3.2.6 del capítulo 4. Los requi-
sitos esenciales se consideran satisfechos si se verifica el
cumplimiento de lo dispuesto en los capítulos 4 y 5. Fiabilidad, dispo-
nibilidad y mantenibilidad.
3.3.3.Salud
De acuerdo con el anexo III de la Directiva 96/48/CE, los requisitos
esenciales que se aplican al subsistema «Energía» en relación con la
salud son los que se describen a continuación:
1.3.1. Los materiales que por su modo de utilización puedan poner en
peligro la salud de las personas que tengan acceso a ellos no
deben utilizarse en los trenes ni en las infraestructuras ferro-
viarias.
1.3.2. En la elección, instalación y utilización de estos materiales hay
que tener en cuenta el objetivo de limitar la emisión de humos
o gases nocivos y peligrosos, especialmente en caso de
incendio.
A fin de satisfacerlos r equisitos esenciales 1.3.1 y 1.3.2, en el diseño
y construcción del subsistema «Energía» se cumplirán los requisitos
establecidos en los puntos 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.3.1.2, 4.3.1.8,
4.3.1.10, 4.3.2.2 y 4.3.2.4 del capítulo 4 y los componentes de intero-
perabilidad utilizados se ajustarán a los requisitos establecidos en el
punto 5.3.3.2 del capítulo 5. Los requisitos esenciales se consideran
satisfechos si se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en los
capítulos 4 y 5.
3.3.4.Protección del medio ambiente
De acuerdo con el anexo III de la Directiva 96/48/CE, los requisitos
esenciales que se aplican al subsistema «Energía» en relación con la
protección del medio ambiente son los que se describen a continua-
ción:2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 13
▼B
1.4.1. En la fase de diseño del sistema ferroviario transeuropeo de
alta velocidad es preciso evaluar y tener en cuenta las repercu-
siones de su implantación y explotación sobre el medio
ambiente, de conformidad con la normativa comunitaria
vigente.
1.4.2. Los materiales utilizados en los trenes y en las infraestructuras
deben evitar la emisión de humos y gases nocivos y peligrosos
para el medio ambiente, especialmente en caso de incendio.
1.4.3. El material rodante y los sistemas de alimentación de energía
deben diseñarse y fabricarse de modo que sean compatibles
desde el punto de vista electromagnético con las instalaciones,
los equipos y las redes públicas o privadas con las que
pudieran interferir.
Los aspectos mencionados en el punto 1.4.2 no son relevantes para el
subsistema «Energía».
A fin de satisfacerlos r equisitos esenciales 1.4.1 y 1.4.3, en el diseño
y construcción del subsistema «Energía» se cumplirán los requisitos
establecidos en los puntos 4.2.3.2, 4.2.3.3 y 4.3.1.5 del capítulo 4.
Los requisitos esenciales se consideran satisfechos si se verifica el
cumplimiento de lo dispuesto en los capítulos 4 y 5. Fiabilidad, dispo-
nibilidad y mantenibilidad.
Los siguientes requisitos esenciales relativos a la protección del medio
ambiente, con arreglo al anexo III de la Directiva 96/48/CE, afectan
de forma especial al subsistema «Energía»:
2.2.2. El funcionamiento de las instalaciones de alimentación de
energía no debe afectar al medio ambiente por encima de loslímites especificados.
A fin de satisfacer el requisito esencial 2.2.2, en el diseño y construc-
ción del subsistema «Energía» se cumplirán los requisitos establecidos
en los puntos 4.2.3.2 y 4.3.1.5 del capítulo 4. Los requisitos esenciales
se consideran satisfechos si se verifica el cumplimiento de lo dispuesto
en el capítulo 4.
3.3.5.Compatibilidad técnica
De acuerdo con el anexo III de la Directiva 96/48/CE, los requisitos
esenciales que se aplican al subsistema «Energía» en relación con la
compatibilidad técnica son los que se describen a continuación:
1.5.Las características técnicas de las infraestructuras y de las insta-
laciones fijas deben ser compatibles entre síy con las de los
trenes que circularán por el sistema ferroviario transeuropeo de
alta velocidad.
En caso de que, en algunas partes de la red, resulte difícil ajus-
tarse a dichas características, podrían aplicarse soluciones
temporales que garanticen la compatibilidad futura.
A fin de satisfacer el requisito esencial 1.5, en el diseño y construc-
ción del subsistema «Energía» se cumplirán los requisitos
establecidos en los puntos 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2.1, 4.2.2.3, 4.2.2.4,
4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4,2.2.9, 4.2.2.10, 4.2.2.11, 4.2.2.12,
4.3.1.1, 4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.2.1, 4.3.2.3, 4.3.2.5 y 4.3.3 del capítulo 4
y los componentes de interoperabilidad utilizados se ajustarán a los
requisitos establecidos en los puntos 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, 5.3.1.5,
5.3.1.6, 5.3.1.8, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.5, 5.3.2.6, 5.3.2.7,
5.3.2.9, 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3 y 5.3.3.4 del capítulo 5. Los requisitos
esenciales se consideran satisfechos si se verifica el cumplimiento de
lo dispuesto en los capítulos 4 y 5.
Los siguientes requisitos esenciales relativos a la compatibilidad
técnica, con arreglo al anexo III de la Directiva 96/48/CE, afectan de
forma especial al subsistema «Energía»:
2.2.3. Los sistemas de alimentación de energía eléctrica utilizados en
el sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad deben:
—permitir que los trenes realicen las prestaciones acordes
con sus especificaciones;
—ser compatibles con los dispositivos de captación instalados
en los trenes.
A fin de satisfacer el requisito esencial 2.2.3, en el diseño y construc-
ción del subsistema «Energía» se cumplirán los requisitos establecidos
en los puntos 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.3.1.1, 4.3.1.3, 4.3.2.1,
4.3.2.3 y 4.3.2.5 del capítulo 4 y los componentes de interoperabilidad2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 14
▼B
utilizados se ajustarán a los requisitos establecidos en los puntos
5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.4, 5.3.2.1, 5.3.2.5, 5.3.3.1 y 5.3.3.5 del capítulo
5. Los requisitos esenciales se consideran satisfechos si se verifica el
cumplimiento de lo dispuesto en los capítulos 4 y 5. Los requisitos
esenciales se consideran satisfechos si se verifica el cumplimiento de
lo dispuesto en los capítulos 4 y 5.
3.4.Verificacióndelaconformidad
La conformidad del subsistema «Energía» y de sus componentes con
los requisitos esenciales se verificará con arreglo a las disposiciones
de la Directiva 96/48/CE y las especificaciones descritas en el capítulo
6 y sus anexos A a C de la presente ETI.
4.CARACTERIZACIÓNDELSUBSISTEMA
El sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, al que se aplica
la Directiva 96/48/CE y del cual forma parte el subsistema «Energía»,
es un sistema integrado cuya coherencia deberá verificarse, en parti-
cular, en lo concerniente a los parámetros fundamentales, las
interfaces y los rendimientos, con el fin de garantizar la interoperabi-
lidad del sistema dentro de la observancia de los requisitos esenciales.
4.1.ParámetrosfundamentalesdelsubsistemaEnergía
4.1.1.Tensión y frecuencia
Los servicios ferroviarios necesitan valores de tensión y frecuencia
estandarizados, de acuerdo con las estipulaciones de interoperabilidad.
En el cuadro 4.1 se señalan las tensiones y frecuencias aplicables por
categoría de línea.
Cuadro 4.1
Tensionesyfrecuencias
Tensión y frecuenciaCategoría de línea
Líneas de enlace Líneas acondicionadasLíneas de alta velo-
cidad
C.A. 25 kV 50 Hz X X X
C.A. 15 kV 16,7 Hz X X (1)
C.C. 3 kV X X (2)
C.C. 1,5 kV X X —
(1) Los países cuyas redes actuales estén electrificadas con C.A. de 15 kV y 16,7 Hz, este sistema podrá
utilizarse en las líneas de nueva construcción. También podrá utilizarse el mismo sistema en los
países limítrofes, cuando sea justificable desde el punto de vista económico.
(2) El sistema de alimentación de C.C. de 3 kV podrá utilizarse en Italia y España en las líneas actuales
y en los tramos de líneas de nueva construcción que presten servicio a 250 km/h cuando la electrifi-cación con C.A. de 25 kV y 50 Hz pueda provocar alteraciones en los equipos de señalización de
tierra y de a bordo utilizados en una línea actual situada junto a la línea de nueva construcción.
La tensión suministrada a los terminales de la subestación y al pantó-
grafo cumplirá lo dispuesto en el anexo N de la presente ETI. La
frecuencia de la tensión cumplirá con lo dispuesto en el anexo N de
la presente ETI. Las tensiones y frecuencias se definirán en el registro
de infraestructuras (anexo D de la presente ETI). En relación con la
evaluación de la conformidad, véase el anexo N4.
4.1.2.Línea aérea y pantógrafo
Los trenes que circulen por las futuras líneas de alta velocidad, líneas
acondicionadas y líneas de enlace deberán utilizar un único arco de
captación de corriente. Para ello, los futuros trenes de alta velocidad
utilizarán pantógrafos con un arco de 1 600 mm. Todos los equipos
de C.A. incorporados en las líneas aéreas de alta velocidad de nueva
construcción cumplirán lo dispuesto en los puntos 4.1.2.1 y 4.1.2.3,
respectivamente. Esto afecta además a las líneas acondicionadas y
líneas de enlace de C.A. y C.C.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 15
▼B
4.1.2.1. Geometría de la línea aérea de contacto para los sistemas de C.A.
La altura del hilo de contacto con respecto a los carriles, el gradiente
del hilo de contacto en relación con la vía y la desviación lateral del
hilo de contacto por efecto de un viento cruzado son factores que
rigen la interoperabilidad de la red de alta velocidad. Los datos admi-
sibles se indican en el cuadro 4.2.
Cuadro 4.2
GeometríadelaslíneasaéreasdecontactoparalossistemasdeC.A.
NoDescripciónLíneas de
enlaceLíneas acondi-
cionadasLíneas de alta
velocidad
1 Altura nominal del hilo de
contacto (mm)Entre 5 000
y
5 750 (1)(2)-
(3)Entre 5 000
y
5 500 (1)(3)5 080 o
5 300 (3)
2 Gradiente admisible del hilo
de contacto en relación con
la vía y variación de gradientepunto 5.2.8.2 de la norma EN
50119, versión de 2001No se han
previsto
gradientes
aceptables
3 Desviación lateral admisible
del hilo de contacto por
efecto de un viento cruzado
(mm) (3)≤400
(1) En líneas de enlace con tráfico mixto de viajeros y mercancías y en servicios de remolcado con
gálibo sobredimensionado, la altura del hilo de contacto podrá ser mayor, a condición de que el
pantógrafo sea adecuado para captar la corriente con la calidad especificada y que el despliegue del
pantógrafo sea suficiente conforme a lo especificado en el punto 5.3.2.5.
(2) En los cruces a nivel, la altura del hilo de contacto se estipulará con arreglo a la normativa nacional.
(3) La altura del hilo de contacto y la velocidad del viento que se tendrá en cuenta se especificarán en el
registro de infraestructuras definido en el anexo D de la presente ETI.
La geometría de la línea aérea de contacto cumplirá los requisitos
establecidos en el anexo H.3.1 de la presente ETI.
4.1.2.2. Geometría de la línea aérea de contacto para los sistemas de C.C.
Los datos que determinan la geometría de la línea aérea de contacto
para los sistemas de C.C. utilizados en la red ferroviaria interoperable
transeuropea están estipulados en el cuadro 4.3.
Cuadro 4.3
GeometríadelaslíneasaéreasdecontactoparalossistemasdeC.C.
NoDescripción Líneas de enlaceLíneas acondicio-
nadas
1 Altura nominal del hilo de contacto
(mm)Entre 5 000 y
5 600 (1)(2)(3)(4)Entre 5 000 y
5 500 (3)(4)
2 Gradiente admisible del hilo de
contacto en relación con la vía y
variación de gradientePunto 5.2.8.2 de la norma EN 50119,
versión de 2001
3 Desviación lateral admisible del hilo
de contacto porefecto de un viento
cruzado (mm) (4)≤400
(1) En líneas de enlace con tráfico mixto de viajeros y mercancías y en servicios de remolcado con
gálibo sobredimensionado, la altura del hilo de contacto podrá ser mayor, a condición de que elpantógrafo sea adecuado para captar la corriente con la calidad especificada y que el despliegue delpantógrafo sea suficiente conforme a lo especificado en el punto 5.3.2.5.
(
2) En los cruces a nivel, la altura del hilo de contacto se estipulará con arreglo a la normativa nacional.
(3) En las líneas italianas referidas en la nota (2) del cuadro 4.1, el hilo de contacto debe tener entre
5 000 mm y 5 300 mm de altura. El resto de valores se aplican a otros tipos de líneas.
(4) La altura del hilo de contacto y la velocidad del viento que se tendrá en cuenta se especificarán en el
registro de infraestructuras definido en el anexo D de la presente ETI.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 16
▼B
La geometría de la línea aérea de contacto cumplirá los requisitos
establecidos en el anexo J.3.1 de la presente ETI.
4.1.2.3. Geometría del arco del pantógrafo
El ancho y la zona de trabajo del arco del pantógrafo, el ancho de las
llantas de rozamiento y el perfil del arco se han definido con vistas a
asegurar la interoperabilidad. En el cuadro 4.4 se especifican los datos
correspondientes a los sistemas de C.A. y C.C. El perfil del arco del
pantógrafo se representa gráficamente en la figura 4.1.
Cuadro 4.4
GeometríadelarcodelpantógrafoparasistemasdeC.A.yC.C.
NoDescripción Todas las categorías de líneas
1 Anchura del arco del
pantógrafo (mm)1 600
2 Perfil del arco del pantó-
grafoVéase la figura 4.1
3 Otros requisitos para
sistemas de C.A.Véase el anexo H.3.2 de la
presente ETI
4 Otros requisitos para
sistemas de C.C.Véase el anexo J.3.2 de la
presente ETI
Figura 4.1
Perfildelarcodelpantógrafo
1 Cuerno de material aislante
2 Longitud mínima de la llanta de rozamiento3 Longitud proyectada4 Zona de trabajo del arco5 Ancho del arco
4.2.Interfacesdelsubsistema«Energía»
4.2.1.Lista de interfaces
4.2.1.1. Interfaces con el subsistema «Infraestructura»
— Gálibos.
— Protección contra choques eléctricos (puesta a tierra y conexión
equipotencial).
4.2.1.2. Interfaces con el subsistema «Control y Mando y Señalización»
— Armónicos de corriente, efectos para la señalización y las teleco-
municaciones internas.
— Señales de control necesarias para las secciones de separación de
fases y de sistemas.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 17
▼B
4.2.1.3. Interfaces con el subsistema «Material Rodante»
— Envolvente dinámica del vehículo.
— Limitación del consumo máximo de energía.
— Corriente en reposo.
— Tensión y frecuencia.— Coordinación de la protección eléctrica.
— Disposición de los pantógrafos.
— Circulación por secciones de separación de fases.
— Circulación por secciones de separación de sistemas.
— Ajuste de la fuerza de contacto del pantógrafo.
4.2.1.4. Criterios de rendimiento comunes con el subsistema «Material
Rodante»
— Factorde potencia.
— Frenos de recuperación.
— Características de armónicos y sobretensiones relacionadas en la
línea aérea de contacto.
4.2.2.Datos característicos de las interfaces
4.2.2.1. Gálibos
El gálibo de las infraestructuras tendrá en cuenta el espacio necesario
para el paso de los pantógrafos en contacto con los equipos de la línea
aérea y para la instalación de los propios equipos de la línea de
contacto. Las dimensiones de los túneles y de otras estructuras serán
compatibles con la geometría de los equipos de la línea aérea y con
la envolvente dinámica del pantógrafo (en el punto H.3.6 del anexo
H de la presente ETI se especifica la envolvente dinámica del pantó-
grafo). El espacio necesario para la instalación de los equipos de la
línea de contacto serán estipulados por la entidad contratante. La
evaluación de la conformidad se realizará en el marco de la evaluación
del subsistema «Infraestructura».
4.2.2.2. Puesta a tierra y conexión equipotencial, protección contra choques
eléctricos
El subsistema «Infraestructura» dispondrá de un sistema general de
puesta a tierra a lo largo de la ruta para cumplir los requisitos de
protección contra choques eléctricos especificados en la norma EN
50 122-1. La protección contra choques eléctricos en servicio y en
condiciones de avería se cumple ajustando las tensiones de contacto a
los límites aceptables estipulados en el punto 7 de la norma EN
50 122-1, versión de 1997. Se darán a conocer los resultados de las
investigaciones realizadas por la entidad contratante y las correspon-
dientes medidas concretas para demostrar el cumplimiento de los
requisitos.
La evaluación de la conformidad se realizará en el marco de la evalua-
ción del subsistema «Infraestructura».
4.2.2.3. Armónicos de corriente, efectos para la señalización y las telecomuni-
caciones internas
Los armónicos de corriente generados por el subsistema «Material
Rodante» afectan al subsistema «Control y Mando y Señalización» a
través del subsistema «Energía». Esta es la razón por la que esta cues-
tión se trata en el marco del subsistema «Control y Mando ySeñalización».
No es necesaria la evaluación de la conformidad en el subsistema
«Energía».
4.2.2.4. Envolvente dinámica del vehículo
El diseño de los equipos de la línea aérea se corresponderá con la
envolvente dinámica de los vehículos. El gálibo que se adopte
dependerá de la categoría de la línea, definida en el registro de
infraestructuras (anexo D de la presente ETI).
La evaluación de la conformidad se realizará en el marco de la evalua-
ción del subsistema «Energía».
4.2.2.5. Limitación del consumo máximo de energía
La potencia instalada en las líneas de alta velocidad y acondicionadas
o en las líneas de enlace determina el consumo admisible de energía
por parte de los trenes. Por consiguiente, se instalarán a bordo limita-
dores de corriente como los descritos en el anexo O de la presente2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 18
▼B
ETI. La evaluación se realizará en el marco de la evaluación del
subsistema «Material Rodante».
El registro de infraestructuras definido en el anexo D de la presente
ETI contendrá información sobre el consumo máximo de energía.
4.2.2.6. Limitaciones de la corriente utilizada por los trenes en reposo
En el caso de los sistemas de C.C. de 1,5 kV y 3,0 kV, la corriente en
reposo se limitará a 300 A y 200 A por pantógrafo, respectivamente.
La evaluación se realizará en el marco de la evaluación del subsistema
«Material Rodante».
4.2.2.7. Tensión y frecuencia
Los trenes funcionarán con la gama de tensiones y frecuencias indi-
cada en el punto 4.1.1 y especificada en el anexo N de la presente
ETI.
La evaluación de la conformidad se realizará en el marco de la evalua-
ción del subsistema «Material Rodante».
4.2.2.8. Coordinación de la protección eléctrica
Es necesario coordinar la protección eléctrica de las subestaciones y
de las unidades de tracción para optimizar la anulación de cortocir-
cuitos (véanse los requisitos aplicables en el anexo E de la presente
ETI). El registro de infraestructuras definido en el anexo D de la
presente ETI contendrá información sobre la protección de las subes-
taciones.
La evaluación de la conformidad se realizará con el subsistema
«Energía» en lo tocante al diseño y funcionamiento de la subestación
y con el subsistema «Material Rodante» en lo que respecta a los
equipos de las unidades de tracción.
4.2.2.9. Disposición de los pantógrafos
Para determinar la disposición de los pantógrafos en los trenes se
tendrá en cuenta la longitud máxima del tren. La distancia máxima
entre pantógrafos será inferior a 400 m. Además, la separación entre
tres pantógrafos consecutivos será superior a 143 m. El número acep-
table de pantógrafos y su separación también dependerá del
comportamiento dinámico. Los pantógrafos no estarán interconectados
eléctricamente en los sistemas de alimentación de C.A. Véase el punto
H.3.5 del anexo H de la presente ETI.
La evaluación de la conformidad se realizará con el subsistema «Mate-
rial Rodante».
4.2.2.10. Circulación por secciones de separación de fases
Los trenes podrán pasar de una sección a otra sin que se forme un
puente eléctrico entre las dos fases.
Se dispondrán medios adecuados que permitan volver a arrancar un
tren parado bajo la separación de fases. En relación con el diseño,
véase el punto H.3.3 del anexo H de la presente ETI.
El registro de infraestructuras definido en el anexo D de la presente
ETI contendrá información sobre el diseño de las secciones de separa-
ción de fases.
El consumo de energía del tren (tracción y auxiliares) deberá bajar a
cero en el momento de entrar en la sección de separación de fases.
Esto deberá ocurrir de forma automática, sin la intervención del
conductor. No será necesario bajar los pantógrafos.
Los requisitos aplicables al diseño del subsistema «Energía» son
lossiguientes:
En relación con futuras líneas, podrán adoptarse dos tipos de diseños
para las secciones de separación de fases.
— Un diseño de separación de fases en el que todos los pantógrafos
de los trenes interoperables más largos se encuentren en la sección
neutral. En este caso, no hay restricciones a la disposición y sepa-
ración de los pantógrafos en los trenes. La sección neutra tendrá un
mínimo de 402 m de longitud. Véanse los requisitos pormenori-
zados en el punto H.3.3 del anexo H de la presente ETI.
— En el punto H.3.3 del anexo H se ilustra una separación de fases
más corta, con una restricción para la disposición de los pantó-
grafos en los trenes. La longitud total de esta separación será2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 19
▼B
inferior a 142 m. Con este diseño, la distancia entre tres pantó-
grafos consecutivos en servicio ha de ser superior a 143 m.
En relación con las líneas actuales, podrían adoptarse varias solu-
ciones basadas en la disposición aceptada de los pantógrafos en el
tren, en función de las posibilidades de planificación de la ruta, los
rendimientos necesarios y las inversiones aceptables para la entidad
contratante. Si el diseño de las separaciones de fase existentes no
permite el paso de los trenes interoperables de alta velocidad, entonces
la entidad contratante facilitará procedimientos o diseños alternativos
adecuados.
La información sobre el diseño de las secciones de separación de fases
se obtendrá del registro de infraestructuras definido en el anexo D de
la presente ETI.
En relación con el diseño de la sección de separación de fases, la
evaluación de la conformidad se realizará en el marco de la evaluación
del subsistema «Energía».
Los requisitos aplicables a los subsistemas «Control y Mando» y
«MaterialRodante»sonlossiguientes:
En las líneas de alta velocidad, el subsistema «Control y Mando y
Señalización» permitirá que el material rodante funcione automática-
mente antes y después de las secciones de separación de fases. Los
equipos incorporados en las unidades de tracción se dispararán a su
debido tiempo frente a una sección de separación de fases, teniendo
perfectamente en cuenta la máxima velocidad de circulación admi-
sible. En relación con la evaluación de la conformidad, los ensayos
funcionales se realizarán conjuntamente con los subsistemas «Material
Rodante» y «Control y Mando y Señalización».
4.2.2.11. Circulación por secciones de separación de sistemas
Generalidades
Los trenes podrán pasar de un sistema de alimentación de energía a
otro diferente sin que se forme un puente eléctrico entre los dos
sistemas. Las acciones necesarias dependerán del tipo al que perte-
nezcan ambos sistemas, así como de la disposición de los pantógrafos
en los trenes y de la velocidad de marcha.
Existen dos posibilidades para que el tren circule por secciones de
separación de sistemas:
1) con el pantógrafo levantado y tocando el hilo de contacto,
2) con el pantógrafo bajado y sin tocar el hilo de contacto.
La entidad contratante deberá tomar una decisión y consignarla en el
registro de infraestructuras definido en el anexo D de la presente ETI.
Los requisitos aplicables al diseño del subsistema «Energía» son
lossiguientes:
—Pantógrafos elevados
Si se negocian las secciones de separación de sistemas con los pantó-
grafos elevados hasta el hilo de contacto, se aplicarán las siguientes
condiciones:
1) El diseño funcional de la sección de separación de sistemas se
especifica de la forma siguiente:
— la geometría de los diferentes elementos que conforman la
línea aérea de contacto impedirán que los pantógrafos provo-
quen un cortocircuito o la formación de puente eléctrico entre
ambos sistemas de alimentación con la disposición especificada
en el punto 4.2.2.9,
— en una sección neutral corta, el comportamiento mecánico del
sistema de pantógrafos y líneas aéreas de contacto a la velo-
cidad máxima se ajustará a lo dispuesto en el punto 5.2 de la
norma EN 50 119, versión de 2001,
— se adoptarán medidas en el subsistema «Energía» para evitar
que se forme un puente eléctrico entre ambos sistemas de
alimentación si falla la apertura del disyuntor de a bordo,
— véase el ejemplo de disposición de la sección de separación de
sistemas en la figura H.4 del anexo H de la presente ETI.
2) La altura de los hilos de contacto ha de ser la misma en ambos
sistemas, si la velocidad es superior a 250 km/h. Véanse porme-
nores y tolerancias en los anexos H y J de la presente ETI.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 20
▼B
3) Los dispositivos incorporados en el material rodante abrirán auto-
máticamente el disyuntorantes de alcanzarla sección de
separación y reconocerán automáticamente la tensión suministrada
porel nuevo sistema de alimentación al pantógr afo, a fin de
conmutar los circuitos correspondientes.
—Pantógrafos bajados
Si se negocian las secciones de separación de sistemas con los pantó-
grafos bajados, se aplicarán las siguientes condiciones:
1) El diseño de la sección de separación entre los dos sistemas de
alimentación diferentes será tal que, en el caso de que un pantó-
grafo toque la línea de contacto de forma imprevista, se evite la
formación de un puente eléctrico entre ambos sistemas y se desco-
necten inmediatamente ambas secciones de alimentación. El inicio
de un cortocircuito asegura el funcionamiento de secciones
aisladas.
2) Esta opción alternativa ha de elegirse si no se cumplen las condi-
ciones de servicio con los pantógrafos levantados.
3) En las líneas de alta velocidad con hilos de contacto a distintas
alturas y en las secciones de separación de líneas existentes que
no cumplan los requisitos de la ETI, los pantógrafos se bajarán
cuando cambie el sistema de alimentación de energía o cuando la
velocidad de marcha no permita la instalación de tramos de transi-
ción con gradientes aceptables (véanse los anexos H y J de la
presente ETI).
4) En las separaciones de sistemas de alimentación donde se haya de
circular con el pantógrafo bajado, éste se bajará sin intervención
del conductor, activado por señales de control.
En relación con el diseño de las secciones de separación de sistemas,
la evaluación de la conformidad se realizará en el marco del subsis-
tema «Energía».
Los requisitos aplicables a los subsistemas «Control y Mando» y
«MaterialRodante»sonlossiguientes:
Antes de circular por secciones de separación entre diferentes sistemas
de alimentación de energía, el disyuntor principal de las unidades de
tracción se abrirá sin intervención del conductor, activado por señales
de control. Esto se hará con la suficiente antelación para que el equipo
eléctrico de la unidad de tracción correspondiente al sistema de
alimentación ya finalizado se apague porcompleto antes de pasaral
nuevo sistema.
El subsistema «Control y Mando y Señalización» enviará las señales
necesarias a las unidades de tracción.
Las unidades de tracción se diseñarán de modo que puedan recibir
señales de control de línea para abrir el disyuntor principal y bajar
los pantógrafos si es necesario, sin intervención del conductor. Si no
se bajan los pantógrafos del hilo de contacto, sólo podrán permanecer
conectados los circuitos eléctricos de las unidades de tracción que se
adaptan de forma instantánea al sistema de alimentación de energía
con el que entra en contacto el pantógrafo.
El diseño y funcionamiento de las secciones de separación de sistema
se explicará en el registro de infraestructuras definido en el anexo D
de la presente ETI.
La evaluación de la conformidad se realizará con ensayos funcionales
conjuntos con los subsistemas «Material Rodante» y «Control y
Mando».
4.2.2.12. Ajuste de la fuerza de contacto del pantógrafo
El material rodante permitirá, por medio de controles internos, ajustar
la fuerza de contacto del pantógrafo para que satisfaga los requisitos
especificados en el punto 5.3.2.7.
La evaluación de la conformidad se realizará en el marco del subsis-
tema «Material Rodante».
4.2.3.Disposiciones reglamentarias y operativas
4.2.3.1. Condiciones reglamentarias generales
Para garantizar la coherencia del sistema ferroviario transeuropeo de
alta velocidad, se aplicarán las condiciones reglamentarias y operativas
siguientes:2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 21
▼B
4.2.3.2. Protección del medio ambiente
La protección del medio ambiente está regulada por la Directiva 85/
337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
No se precisan requisitos específicos para el subsistema «Energía» de
las líneas interoperables de alta velocidad.
4.2.3.3. Protección contra incendios
La protección contra incendios está regulada por la Directiva 89/106/
CEE de 21 de diciembre de 1988 y su documento interpretativo rela-
tivo al requisito de seguridad esencial no2, «Seguridad contra
incendios».
No se precisan requisitos específicos para el subsistema «Energía» de
las líneas interoperables de alta velocidad.
4.2.3.4. Excepciones en caso de ejecución de obras
Las especificaciones del subsistema «Energía» y de sus componentes
de interoperabilidad definidas en los capítulos 4 y 5 de la presente
ETI son aplicables a las líneas en condiciones normales de funciona-
miento, o en los casos de disfuncionamiento imprevistos contemplados
en el plan de mantenimiento.
En ciertas situaciones en las que se programan las obras con antela-
ción, quizá no sea posible cumplirestas disposiciones mientr as se
ejecutan modificaciones en el subsistema «Energía».
Estas excepciones temporales a las normas de la ETI serán decididas
por la entidad contratante, que deberá velar por que ello no conlleve
riesgos para la seguridad de la circulación aplicando las disposiciones
generales siguientes:
— las excepciones permitidas serán temporales y programadas para
un período de tiempo determinado,
— las empresas de transporte ferroviario que exploten la línea reci-
birán notificación de estas excepciones temporales y de su
situación geográfica, naturaleza y señalización concreta, por medio
de comunicaciones escritas en las que se describirá el caso y el
tipo de señales específicas utilizadas. Se incorporará un modelo
de esta notificación al registro de infraestructuras, definido en el
anexo D de la presente ETI, correspondiente a la línea,
— toda excepción dará lugar a la adopción de medidas complementa-
rias de seguridad, a fin de garantizar el cumplimiento del nivel de
seguridad requerido. Estas medidas complementarias podrán
constar, en particular, de:
— estudios concretos de las obras en cuestión,
— restricciones temporales de velocidad aplicadas en el tramo de
línea porla entidad contr atante.
4.2.3.5. Registro de infraestructuras de las líneas interoperables europeas
Para cada tramo de línea de la red ferroviaria transeuropea de alta
velocidad, la entidad contratante o su mandatario elaborarán un docu-
mento único, denominado «Registro de infraestructuras». Este
documento recogerá las características de las líneas para todos los
subsistemas que consten de instalaciones fijas.
Dicho documento permitirá:
— al Estado miembro encargado de la autorización de puesta en
servicio del subsistema disponer de un documento que describa,
para cada línea de la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad,
los principales parámetros que condicionan su explotación,
— a las empresas de transporte ferroviario que exploten o deseen
explotar servicios en la línea, estar informadas de las peculiari-
dades de ésta cuando los parámetros o las especificaciones de
interoperabilidad dependan de una determinada decisión de la
entidad contratante,
— para el subsistema «Energía», el citado documento indicará las
especificaciones generales o particulares que se hayan adoptado
para cada tramo de línea homogéneo y para cada instalación
concreta, y cuyo conocimiento sea necesario para la explotación
de la línea. La lista se encuentra en el anexo D de la presente ETI.
La entidad contratante adjuntará dicho documento a la declaración
«CE» de verificación del subsistema «Energía» como elemento del
expediente técnico contemplado en el anexo V de la Directiva 96/48/2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 22
▼B
CE para la obtención de la autorización de puesta en servicio del
subsistema porel Estado miembr o.
4.3.Rendimientoespecificado
4.3.1.Rendimiento del sistema de alimentación eléctrica, de las subes-
taciones y de los puestos
4.3.1.1. Potencia instalada
El rendimiento que deberá alcanzar el subsistema «Energía» se corres-
ponderá con el rendimiento especificado aplicable a cada categoría de
líneas que conforman la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad,
en función de:
— la velocidad máxima de línea,
— la potencia máxima que reciben los pantógrafos y utilizan los
trenes,
— el intervalo mínimo entre trenes,— la tensión útil media.
La entidad contratante declarará el tipo de línea según su función con
referencia al anexo F de la presente ETI y en el registro de infraestruc-
turas definido en el anexo D de la presente ETI. El diseño del sistema
de electrificación garantizará la capacidad de la alimentación eléctrica
para alcanzar el rendimiento especificado. Por consiguiente, en el
punto 4.2.2.5 se establecen los límites de consumo eléctrico para el
subsistema «Material Rodante».
El cálculo de la tensión útil media que recibe el pantógrafo se ajustará
a lo dispuesto en el anexo L de la presente ETI.
4.3.1.2. Seguridad, puesta a tierra y conexión equipotencial
Para garantizar la seguridad del sistema de alimentación de energía, de
las subestaciones y de los puestos, se diseñarán y probarán estas insta-
laciones con arreglo a la norma EN 50 122-1, versión de 1997, puntos
5, 7 y 9. Las subestaciones y los puestos estarán protegidas contra
accesos no autorizados.
4.3.1.3. Factor de potencia
Los datos aceptables para el factor de potencia están estipulados en el
anexo G de la presente ETI. En las líneas de alta velocidad, el valor
mínimo será 0,95 en las condiciones descritas en el documento ante-
riormente mencionado. La evaluación de la conformidad deberá
realizarse en el marco de la evaluación del subsistema «Material
Rodante».
4.3.1.4. Frenos de recuperación
El diseño de los sistemas de alimentación de C.A. permitirá el uso de
los frenos de recuperación como freno de servicio capaz de intercam-
biar energía sin interrupciones con otros trenes o con el proveedor de
la red primaria. Véase el anexo K de la presente ETI.
Los equipos del tren permitirán el uso de otros sistemas de frenado
cuando no sea posible utilizar frenos de recuperación.
La entidad contratante podrá decidir si acepta o no los frenos de recu-
peración en los sistemas de C.C. El registro de infraestructuras
definido en el anexo D de la presente ETI contendrá la información
necesaria.
La evaluación de la conformidad para instalaciones fijas se realizará
con arreglo a lo especificado en el anexo K4 de la presente ETI.
La evaluación de la conformidad del material rodante fijas se realizará
con arreglo a lo especificado en la ETI relativa al subsistema «Mate-
rial Rodante».
4.3.1.5. Compatibilidad electromagnética externa
La compatibilidad electromagnética externa no es una característica
específica de la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad. Las
instalaciones de alimentación de energía cumplirán lo dispuesto en la
norma EN 50 121-2 y en la serie de normas EN 50 122 para satisfacer
todos los requisitos relativos a la compatibilidad electromagnética.
No es necesario realizar la evaluación de la conformidad en el marco
de la presente ETI.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 23
▼B
4.3.1.6. Emisiones de armónicos hacia la compañía eléctrica
En relación con las emisiones de armónicos hacia la compañía eléc-
trica, el cumplimiento de las normas nacionales (o de las normas
europeas, en su caso) y de los requisitos estipulados por dicha empresa
será responsabilidad de la entidad contratante. No es necesario realizar
la evaluación de la conformidad en el marco de la presente ETI.
4.3.1.7. Características de armónicos y sobretensiones relacionadas en la
línea aérea de contacto
Para evitar sobretensiones inaceptables en la línea aérea de contacto
como consecuencia de la generación de armónicos por unidades de
fuerza motriz, estas unidades cumplirán lo dispuesto en el anexo P de
la presente ETI.
Los requisitos necesarios se definen en el subsistema «Material
Rodante» y la evaluación de la conformidad se realizará con este
subsistema, tal como se establece en el anexo P.
4.3.1.8. Protección contra choques eléctricos
El sistema de alimentación de energía se integrará en el sistema
general de puesta a tierra dispuesto a lo largo de la línea para cumplir
los requisitos de protección contra choques eléctricos especificados en
la norma EN 50 122-1, versión de 1997, puntos 5, 7 y 9. La protec-
ción contra choques eléctricos en servicio y en condiciones de averíase cumple ajustando las tensiones de contacto a los límites aceptables
estipulados en la norma EN 50 122-1, versión de 1997, puntos 7.2 y
7.3. Se realizará un estudio de cada instalación para demostrar la
protección contra choques eléctricos. Este estudio podrá incluir
ensayos.
4.3.1.9. Plan de mantenimiento
La entidad contratante o su mandatario elaborarán un plan de manteni-
miento a fin de garantizar el mantenimiento de las características
especificadas para el subsistema «Energía» dentro de los límites pres-
critos para las mismas.
El plan deberá incluir como mínimo los elementos siguientes:
— rutinas de mantenimiento en subestaciones y puestos,
— registro de condiciones, resultados y experiencia adquirida,
— un conjunto de valores límite de seguridad para establecer la limi-
tación de velocidad de los trenes a fin de cumplir lo dispuesto en
el punto 4.1.1 y sus anexos,
— una indicación de las frecuencias de comprobación y de las tole-
rancias aplicadas a los valores medidos, con indicación, para estos
últimos, de las normas de equivalencia con los valores de la normacitada en el punto 4.3.1,
— las medidas adoptadas (reducción de la velocidad, plazos de repa-
ración) en caso de superación de los valores prescritos.
Los procedimientos de mantenimiento no degradarán medidas de segu-
ridad tales como la continuidad del circuito de retorno, la limitación
de sobretensiones y la detección de cortocircuitos. No se reducirá el
rendimiento global del sistema y se evitará la desexcitación de parte
alguna de la línea aérea de contacto.
4.3.1.10. Aislamiento de la alimentación eléctrica en caso de peligro
Se instalarán equipos y se implantarán procedimientos para iniciar el
aislamiento de la tensión de las unidades de tracción y de las líneas
electrificadas a través de los dispositivos de alarma que permiten a la
compañía eléctrica realizar acciones de emergencia. En la evaluación
de la conformidad se comprobarán los dispositivos de transmisión y
las instrucciones de procedimiento.
4.3.1.11. Continuidad de la alimentación eléctrica en caso de perturbaciones
El diseño de la alimentación eléctrica y de la línea aérea de contacto
permitirá continuar la prestación del servicio en caso de perturba-
ciones. Esto podrá realizarse separando las líneas de contacto en
secciones de alimentación y la instalación de equipos redundantes en
las subestaciones. La evaluación de la conformidad se realizará
comprobando los esquemas de los circuitos.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 24
▼B
4.3.2.Rendimiento de la línea aérea de contacto
4.3.2.1. Generalidades
El rendimiento que deberá alcanzar la línea aérea de contacto se
corresponderá con el rendimiento especificado aplicable a cada cate-
goría de líneas que conforman la red ferroviaria transeuropea de alta
velocidad, en función de:
— la velocidad máxima de línea, y
— la energía que demandan los trenes a través de los pantógrafos.
El diseño de la línea aérea de contacto garantizará el rendimiento
especificado de conformidad con la declaración realizada por la
entidad contratante en el marco del punto 4.3.1.1.
4.3.2.2. Seguridad, puesta a tierra y conexión equipotencial
Para garantizar la seguridad de la línea aérea de contacto, el diseño de
estas instalaciones se ajustará a lo dispuesto en el punto 5.1.2 de la
norma europea EN 50 119, versión de 2001, y en los puntos 5, 7 y 9
de la norma europea EN 50 122-1, versión de 1997. Todos los compo-
nentes con tensión se instalarán fuera del alcance de los usuarios y de
cualquier otra persona.
4.3.2.3. Requisitos de comportamiento dinámico y calidad de captación
corriente
El diseño de los equipos de la línea aérea se corresponderá con los
requisitos exigidos al comportamiento dinámico. La elevación a la
velocidad de diseño de la línea cumplirá lo dispuesto en el punto
5.2.1.2 de la norma EN 50 119, versión de 2001, y en los cuadros
4.5 y 4.6 de la presente ETI.
La calidad de captación de corriente tiene una repercusión funda-
mental sobre la vida útil de un hilo de contacto y, por consiguiente,
deberá cumplir parámetros acordados y medibles.
La calidad de captación puede evaluarse por la media Fmy la desvia-
ción estándar σde los esfuerzos sobre la catenaria medidos o
simulados o por el número de cebados. El cuadro 4.5 enumera los
criterios aplicables a los sistemas de C.A. y el cuadro 4.6 los aplica-
bles a los sistemas de C.C.
La entidad contratante decidirá si utiliza el criterio de interacción no1
(fuerza de contacto) o el no2 (cebado), con arreglo a los cuadros 4.5 o
4.6.
Se considera que la interacción cumple lo dispuesto en la presente
ETI, si se cumplen:
— los puntos 1 o 2 del cuadro 4.5, y
— el punto 3 del cuadro 4.5.
La evaluación de la conformidad puede basarse en los resultados de
los ensayos realizados en un sistema similar de líneas aéreas de
contacto.
Para cualificar el rendimiento con más de un pantógrafo, se tendrá en
cuenta el pantógrafo que presente los valores más críticos.
Cuadro 4.5
Requisitosdeinteracción,sistemasdeC.A.
NoDescripciónLíneas de
enlace y acondi-
cionadasLíneas de alta velocidad
Actuales Nuevas
1 Fuerza media corregida Fm(N) (1)Véanse los puntos 5.3.1.6 y
5.3.2.7 (2)Véase el punto
5.3.1.6 (2)
Desviación estándara la velo-
cidad máxima σmax(N)0,3 Fm
2 Porcentaje de cebado a la
velocidad máxima, NQ ( %)≤0,142002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 25
▼B
NoDescripciónLíneas de
enlace y acondi-
cionadasLíneas de alta velocidad
Actuales Nuevas
3 Espacio necesario para la
elevación máxima del brazo
rígido en condiciones aero-
dinámicas adversasvéase EN 50119, Versión
2001, punto 5.2.1.22·So(3)
Véanse definiciones, valores y ensayos en el anexo Q
(1)Fmes el valor medio, con corrección dinámica, de la fuerza de contacto obtenida tras el análisis
estadístico de los resultados de las mediciones o simulaciones de fuerza de contacto realizadas.
(2) La corrección dinámica se aplica sobre los valores señalados en los puntos 5.3.1.6 y 5.3.2.7.
(3)Soes el cálculo, simulación o medición de la elevación del hilo de contacto en el brazo rígido que se
genera en condiciones normales de funcionamiento con uno o varios pantógrafos y con una fuerza decontacto media F
ma la velocidad máxima de la línea, de conformidad con la norma EN 50 199,
versión de 2001, punto 5.2.1.2.
Cuadro 4.6
Requisitosdeinteracción,sistemasdeC.C.
NoDescripciónLíneas de enlace y acondi-
cionadas (1)
1 Fuerza media corregidaFm(N) (2) Véanse los puntos 5.3.1.6
y 5.3.2.7 (3)
Desviación estándara la velocidad máxima σmax(N) 0,3 Fm
2 Porcentaje de cebado a la velocidad máxima, NQ
(% )≤0,20
3 Espacio necesario para la elevación máxima del
brazo rígido en condiciones aerodinámicas adversasVéase EN 50119, versión
2001 punto 5.2.1.2 (4)
Véanse definiciones, valores y ensayos en el anexo Q
(1) En las líneas italianas y españolas mencionadas en la nota (2) del cuadro 4.1, se aplican igualmente
los valores especificados para líneas acondicionadas.
(2)Fmes el valor medio, con corrección dinámica, de la fuerza de contacto obtenida tras el análisis
estadístico de los resultados de las mediciones o simulaciones de fuerza de contacto realizadas.
(3) La corrección dinámica se aplica sobre los valores señalados en los puntos 5.3.1.6 y 5.3.2.7.
(4) El espacio necesario se determina mediante el cálculo, simulación o medición de la elevación del hilo
de contacto en el brazo rígido que se genera en condiciones normales de funcionamiento con uno o
varios pantógrafos y con una fuerza de contacto media Fma la velocidad máxima de la línea.
4.3.2.4. Protección contra choques eléctricos
La línea aérea de contacto se integrará en el sistema general de puesta
a tierra dispuesto a lo largo de la línea para cumplir los requisitos de
protección contra choques eléctricos especificados en la norma EN
50 122-1, versión de 1997, puntos 5, 7 y 9. La protección contra
choques eléctricos en servicio y en condiciones de avería se cumple
ajustando las tensiones de contacto a los límites aceptables estipulados
en la norma EN 50 122-1, versión de 1997, puntos 7.2 y 7.3. Se
realizará un estudio de cada instalación para demostrar la protección
contra choques eléctricos.
4.3.2.5. Fuerza estática y fuerza de contacto media aerodinámica
La fuerza estática nominal se especifica por la entidad contratante
dentro de las escalas siguientes:
— 70 N + 20 N/-10 N para los sistemas de alimentación de C.A.,
— 110 N ± 10 N para los sistemas de alimentación de C.C. de 3 kV,
— 90 N ± 20 Npara los sistemas de alimentación de C.C. de 1,5 kV.
En los sistemas de C.C., a fin de mejorar el contacto de los frotadores
de carbono con el hilo de contacto, puede ser necesaria una fuerza
mayor, en general de 140 N, para evitar que el hilo de contacto se
caliente de forma peligrosa cuando el tren está en reposo con sus
sistemas auxiliares en funcionamiento.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 26
▼B
El valor de la fuerza total de elevación media ha de ajustarse al valor
de la fuerza de contacto media Fm que se precisa para obtener una
buena calidad de captación de corriente (véanse los puntos 4.3.2.3,
5.3.1.6 y 5.3.2.7).
La evaluación de la conformidad se realiza en el marco de la evalua-
ción del componente interoperable «pantógrafo».
4.3.2.6. Plan de mantenimiento
La entidad contratante o su mandatario elaborarán un plan de manteni-
miento a fin de garantizar el mantenimiento de las características
especificadas para el subsistema «Energía» dentro de los límites pres-
critos para las mismas.
El plan deberá incluir como mínimo los elementos siguientes:
— rutinas de mantenimiento para las líneas aéreas de contacto,
— registro de condiciones, resultados y experiencia adquirida,— un conjunto de valores límite de seguridad para establecer la limi-
tación de velocidad de los trenes en relación con la altura e
inclinación del hilo de contacto, con arreglo a los puntos 4.1.2.2
y 4.1.2.3 de la presente ETI,
— una indicación de las frecuencias de comprobación y de las tole-
rancias aplicadas a los valores medidos de los datos geométricos
y dinámicos y de los medios utilizados para verificarlos, con indi-
cación, para estos últimos, de las normas de equivalencia con los
valores de la norma citada en el punto 4.30.2,
— las medidas adoptadas, como reducción de la velocidad o plazos de
reparación previstos, en caso de superación de los valores pres-
critos.
Los procedimientos de mantenimiento no degradarán medidas de segu-
ridad tales como la continuidad del circuito de retorno, la limitación
de sobretensiones y la detección de cortocircuitos. No se reducirá el
rendimiento global del sistema.
4.3.3.Límites entre las líneas de alta velocidad y otras líneas
Es responsabilidad de la entidad contratante definir, en un tramo corto
que conecte una línea de alta velocidad con otra línea, el lugar en el
que se aplican los requisitos establecidos en la ETI correspondiente al
subsistema «Energía» para las líneas de alta velocidad y se han de
cumplirsus r endimientos especificados.
5.COMPONENTESDEINTEROPERABILIDAD
5.1.Generalidades
De acuerdo con la letra d) del artículo 2 de la Directiva 96/48/CE, son
componentes de interoperabilidad:
«todo componente elemental, grupo de componentes, subconjunto o
conjunto completo de materiales incorporados o destinados a ser
incorporados en un subsistema, del que dependa directa o indirecta-
mente la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de
alta velocidad ».
Los componentes de interoperabilidad se regulan por las disposiciones
pertinentes de la Directiva 96/48/CE y se enumeran en el punto 5.2 de
la presente ETI por lo que respecta al subsistema «Energía».
5.2.Definicionesdeloscomponentesdeinteroperabilidad
En el caso del subsistema «Energía», se definen los siguientes compo-
nentes:
—línea aérea de contacto. Se trata de una línea de contacto situada
porencima del límite super iordel gálibo de los vehículos, a los
cuales suministra energía eléctrica por medio de los equipos de
captación de corriente que van montados en las cubiertas, denomi-
nados pantógrafos. En los sistemas ferroviarios de alta velocidad se
utilizan líneas aéreas de contacto con suspensión de catenaria, de
modo que el hilo o hilos de contacto van suspendidos de una o
varias catenarias longitudinales. Los componentes de sustentación,
como ménsulas, postes y cimentaciones, no afectarán a la interope-
rabilidad y, por consiguiente, no se regulan por la presente ETI,
—pantógrafo. Son aparatos que captan la corriente de uno o varios
hilos de contacto y que llevan un dispositivo articulado que hace
posible el movimiento vertical del arco. El arco del pantógrafo2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 27
▼B
incorpora los frotadores y sus monturas y termina en un cuerno
curvado hacia abajo,
—frotadores. Son las piezas recambiables del arco del pantógrafo
que están en contacto directo con el hilo conductor y que, en
consecuencia, pueden sufrir desgaste.
5.3.Caracterizacióndeloscomponentes
5.3.1.Línea aérea de contacto
5.3.1.1. Diseño de conjunto
El diseño de las líneas aéreas de contacto ha de ajustarse a la norma
EN 50 119, versión de 2001, puntos 5 y 6. A continuación se especi-
fican requisitos adicionales, sobre todo en relación con las líneas de
alta velocidad.
La línea aérea de contacto ha de alcanzar el rendimiento especificado
concretamente para esa línea, sobre todo por lo que se refiere a la
velocidad máxima de circulación y a la capacidad de transporte de
corriente.
5.3.1.2. Capacidad de transporte de corriente
La capacidad de transporte de corriente depende de las condiciones
ambientales, que son la temperatura ambiente máxima y la velocidad
mínima del viento cruzado establecidas para cada línea específica en
el registro de infraestructuras definido en el anexo D de la presente
ETI, así como las temperaturas admisibles de los elementos de la
línea de contacto y la duración de la acción de suministro de corriente.
El diseño de la línea aérea de contacto admitirá las temperaturas
máximas especificadas en el anexo B de la norma EN 50 119, versión
de 2001, teniendo en cuenta los datos incorporados en el punto 4.5 y
en los cuadros 3 y 4 de la norma EN 50 149, versión de 1999. Se
realizará un análisis que demuestre que la línea de contacto es capaz
de cumplirlos r equisitos especificados.
5.3.1.3. Parámetros fundamentales
El diseño de la línea aérea de contacto se ajustará a los parámetros
fundamentales especificados en los puntos 4.1.2.1 y 4.1.2.2.
5.3.1.4. Velocidad de propagación de ondas
La velocidad de propagación de ondas por los hilos de contacto es un
parámetro característico para evaluar la idoneidad de una línea de
contacto para un servicio de alta velocidad. Este parámetro depende
de la masa específica y del esfuerzo del hilo de contacto. La velocidad
máxima de explotación no será superior al 70 % de la velocidad de
propagación de ondas. Véase también el punto 5.2.1.4 de la norma
EN 50 119, versión de 2001.
5.3.1.5. Elasticidad y su uniformidad
La elasticidad y la uniformidad en toda la luz son esenciales para que
la captación de corriente sea de alta calidad y para reducir el desgaste.
La uniformidad de la elasticidad puede evaluarse por el factor de
uniformidad u.
u¼emax emin
emaxþemin100 %ðÞ :
donde
emaxes la elasticidad máxima en la luz
emines la elasticidad mínima en la luz
En el caso de las líneas de alta velocidad, hay que intentarque el
parámetro usea lo más bajo posible; en el cuadro 5.1 se dan valores
límites para u, aceptados para cada tipo de línea aérea de contacto.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 28
▼B
Cuadro 5.1
Uniformidad udelaelasticidaden%
Tipo de línea de
contactoVelocidad de circulación, km/h
200 a 230 230 a 300 más de 300
Sin péndola en
Y< 40 < 40 < 25
Con péndola en
Y< 20 < 10 < 10
En las líneas de alta velocidad, la elasticidad a mitad de luz debe limi-
tarse a valores inferiores a 0,5 mm/N. La línea de contacto ha de
ajustarse a lo dispuesto en el punto 5.2.1.3 de la norma EN 50 119,
versión de 2001.
5.3.1.6. Fuerza de contacto media
En este punto se estipulan las fuerzas de contacto medias para las que
se diseñará la línea de contacto.
Figura 5.1
ObjetivodefuerzadecontactomediaFmparalossistemasdeC.A.,enfuncióndelavelo-
cidaddecirculación
La figura 5.1 ilustra la fuerza de contacto media Fm, formada por los
componentes estático y aerodinámico de la fuerza de contacto con
corrección dinámica, que se aplicará sobre el hilo de contacto en los
sistemas de C.A. en función de la velocidad de circulación.
En este contexto, Fmrepresenta un valor objetivo que ha de alcanzarse,
por una parte, para asegurar que la captación de corriente se produzca
sin cebados indebidos y que no debe sobrepasarse, por otra, para
limitar el desgaste y el riesgo de rotura de los frotadores.
En trenes con varios pantógrafos en funcionamiento al mismo tiempo,
la fuerza de contacto media Fmde cualquiera de sus pantógrafos no
será superior al valor indicado en la figura 5.1, ya que se cumplirá el
criterio de captación aplicable a cada pantógrafo individual.
La figura 5.2 ilustra la fuerza de contacto media Fm, formada por los
componentes estático y aerodinámico de la fuerza de contacto con
corrección dinámica, que se aplicará en los sistemas de C.C. de 1,5
kV y 3,0 kV en función de la velocidad de circulación. En las líneas2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 29
▼B
de C.C. de 1,5 kV, la fuerza de contacto estática deberá ser de 140 N
cuando sea necesario con respecto a la corriente en reposo.
En trenes con varios pantógrafos en funcionamiento al mismo tiempo,
la fuerza de contacto media Fmde cualquiera de sus pantógrafos no
será superior al valor indicado en la figura 5.1, ya que se cumplirá el
criterio de captación aplicable a cada pantógrafo individual.
Figura 5.2
ObjetivodefuerzadecontactomediaFmparalossistemasdeC.C.de1,5kVy3,0kV,en
funcióndelavelocidaddecirculación
5.3.1.7. Mantenimiento
El fabricante proporcionará toda la información necesaria para que la
entidad contratante pueda redactar un plan de mantenimiento, teniendo
especialmente en cuenta la geometría de la línea aérea y el desgaste
del hilo de contacto, sobre todo en puntos críticos como cruces,
aparatos de vía y solapes.
5.3.1.8. Corriente en reposo
Se mantendrá un nivel aceptable de corriente en reposo para el hilo de
contacto y los frotadores del pantógrafo, de modo que los equipos
auxiliares instalados a bordo de los trenes reciban alimentación
adecuada. En los sistemas de C.C. de 1,5 kV, se garantizará una
corriente de 300 A por pantógrafo, que será de 200 A en los sistemas
de 3,0 kV. Para ensayar la línea aérea de contacto con arreglo a la
metodología especificada en el punto 6.13 de la norma EN 50 206-1,
versión de 1998, la temperatura del hilo de contacto no deberá superar
los límites establecidos en el anexo B de la norma EN 50 119, versión
de 2001.
5.3.2.Pantógrafo
5.3.2.1. Diseño de conjunto
El pantógrafo cumplirá el rendimiento especificado por lo que se
refiere a la velocidad máxima de circulación y a la capacidad de trans-
porte de corriente. En relación con lo que no se especifique a
continuación, se aplicará la norma EN 50 206. La instalación del
pantógrafo sobre el material rodante se regula en el marco del subsis-
tema «Material Rodante».
5.3.2.2. Parámetros fundamentales
El diseño del pantógrafo cumplirá los parámetros fundamentales espe-
cificados en el punto 4.1.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 30
▼B
5.3.2.3. Capacidad de transporte de corriente
El pantógrafo se diseñará para transmitir la corriente especificada a los
vehículos. La corriente nominal será señalada por el fabricante. Se
prestará especial atención a los datos específicos que dependen del
uso de sistemas de C.A. o C.C. Se realizará un análisis que demuestre
que el pantógrafo es capaz de transportar la corriente especificada.
5.3.2.4. Diseño del aislamiento
Los pantógrafos se montarán en la cubierta de los vehículos aislados
de tierra. El diseño del aislamiento tendrá en cuenta las solicitaciones
por tensión. Las referencias a los datos que deberán verificarse se
encuentran en el anexo N de la presente ETI en relación con las
tensiones del sistema y en la norma EN 50 124-1, versión de 1999,
cuadro 2, en relación con los requisitos de coordinación del aisla-
miento. Los aislantes se verificarán con arreglo a la norma EN 60 383.
5.3.2.5. Zona de trabajo de los pantógrafos
Los pantógrafos deberán ser capaces de trabajar con hilos de contacto
a alturas de entre 4 800 mm y 6 400 mm. Estas alturas serán diferentes
en las líneas de enlace o líneas acondicionadas del Reino Unido y
Finlandia. Véase el punto 7,3.
5.3.2.6. Fuerza de contacto estática
La fuerza estática es la fuerza media de contacto vertical ejercida en
dirección ascendente por el arco del pantógrafo sobre la línea de
contacto y provocada por el aparato elevador del pantógrafo, mientras
se eleva el pantógrafo y el vehículo permanece en reposo.
En los sistemas de C.A., la fuerza estática podrá ajustarse entre 40 y
120 N.
En los sistemas de C.C., a fin de mejorar el contacto de los frotadores
con el hilo de contacto, puede ser necesaria una fuerza mayor para
evitar que el hilo de contacto se caliente de forma peligrosa cuando
el tren está en reposo con sus sistemas auxiliares en funcionamiento.
En los sistemas de C.C., la fuerza estática podrá ajustarse entre 50 y
150 N.
Los pantógrafos y los mecanismos de estos que proporcionan las
fuerzas de contacto necesarias podrán utilizarse en todo tipo de líneas
aéreas de contacto interoperables. Para más detalles y referencias de
evaluación, véase el punto 6.3.1 de la norma EN 50 206-1, versión
de 1998.
5.3.2.7. Fuerza de contacto media y rendimiento de interacción entre la línea
área y el sistema de pantógrafos
La fuerza de contacto media es el promedio de las fuerzas provocadas
esfuerzos estáticos y aerodinámicos. Es igual a la suma de la fuerza de
contacto estática (punto 5.3.2.6) y la fuerza aerodinámica provocada
por la corriente de aire sobre los elementos del pantógrafo a la velo-
cidad considerada. La fuerza de elevación media es una característica
del pantógrafo para un material rodante determinado y un despliegue
determinado del pantógrafo. La fuerza de contacto media se mide en
el arco del pantógrafo, con arreglo al anexo Q (Q.4.2.2).
El valor de la fuerza de contacto media se corresponderá con el valor
F estipulado en el punto 5.3.1.6.
En las líneas actuales de C.A. de alta velocidad, acondicionadas y de
enlace que no se ajusten a los requisitos establecidos en el punto
5.3.1.6, el pantógrafo estará diseñado de modo que la fuerza de
contacto media en función de la velocidad de circulación Fm, además
de la curva objetivo que se ilustra en la figura 5.1, permita otras
curvas de ajuste C1 y C2.
Estas curvas se definen en el anexo Q (Q.4.1).
El fabricante del pantógrafo dispondrá lo necesario para que el cambio
entre las tres curvas se realice a bordo tomando la información
adecuada, como el uso de un pantógrafo de 1 950 mm o información
sobre el tipo de tensión existente en la línea aérea de contacto. En el
registro de infraestructuras definido en el anexo D de la presente ETI
correspondiente a líneas actuales se indicará qué curva ha de tenerse
en cuenta, es decir, la curva objetivo o las curvas alternativas C1 o
C2.
En trenes con varios pantógrafos en funcionamiento al mismo tiempo,
la fuerza de contacto media Fmde cualquiera de sus pantógrafos no2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 31
▼B
será superior al valor indicado en la curva objetivo del punto 5.3.1.6 o
en una de las curvas C1 o C2, ya que se cumplirá el criterio de capta-
ción aplicable a cada pantógrafo individual.
Dichos requisitos se especifican en el anexo Q.La evaluación se realizará con arreglo a lo dispuesto en el anexo Q.
5.3.2.8. Dispositivo de despegue automático
Los pantógrafos irán equipados con un dispositivo de despegue en
caso de avería, de conformidad con el punto 4.9 de la norma EN
50 206-1, versión de 1998.
5.3.2.9. Corriente en reposo
La corriente utilizada por los trenes en reposo será aceptable para el
hilo de contacto y los frotadores del pantógrafo, de modo que los
equipos auxiliares instalados a bordo de los trenes reciban alimenta-
ción adecuada. En los sistemas de C.C., se garantizará una corriente
de 300 A porpantógr afo a fin de cumplirlo dispuesto en el punto
5.3.1.8. Se realizará un estudio que demuestre que el pantógrafo es
capaz de transportar la corriente especificada en reposo.
En relación con la evaluación de la conformidad, véase el punto 6.13
y el anexo Q de la norma EN 50 206-1, versión de 1998.
5.3.3.Llantas de rozamiento
5.3.3.1. Parámetros fundamentales
Las llantas de rozamiento del pantógrafo cumplirán los parámetros
fundamentales especificados en el punto 4.1.
5.3.3.2. Materiales
El material utilizado para las llantas de rozamiento del pantógrafo será
física y eléctricamente compatible con el material de los hilos de
contacto, a fin de evitar que estos últimos sufran una abrasión exce-
siva y que tanto los hilos como las llantas de rozamiento se
desgasten lo mínimo posible. El carbono puro o impregnado con
aditivos es un material aceptado para la interacción con hilos de
contacto de cobre o sus aleaciones. Por consiguiente, ésta será la
combinación preferible en los trenes de la red ferroviaria transeuropea
de alta velocidad.
En los sistemas de C.C. podrán utilizarse otros materiales siempre que
se acuerde por todas las partes. En este caso, las llantas de rozamiento
no podrán considerarse interoperables. Véase el anexo M.2 de la
presente ETI.
5.3.3.3. Capacidad de transporte de corriente
El material y la sección transversal de las llantas de rozamiento se
seleccionarán a la luz de la corriente máxima para la que estén dise-
ñados. La corriente nominal será señalada por el fabricante. Los
ensayos de tipo demostrarán la conformidad con arreglo a lo especifi-
cado en el anexo M.4 de la presente ETI.
5.3.3.4. Corriente en reposo
Se mantendrá un nivel aceptable de corriente en reposo para el hilo de
contacto y las llantas de rozamiento del pantógrafo, de modo que los
equipos auxiliares instalados a bordo de los trenes reciban alimenta-
ción adecuada. En los sistemas de C.C., se garantizará una corriente
de 300 A porpantógr afo a fin de cumplirlo dispuesto en el punto
5.3.1.8. Se realizará un estudio que demuestre la capacidad de las
llantas de rozamiento. Para la evaluación de la conformidad, véase el
anexo M.3 de la presente ETI.
5.3.3.5. Detección de roturas de llantas de rozamiento
Las llantas de rozamiento estarán diseñadas de modo que se detecte
cualquier avería y se inicie la bajada del pantógrafo. Véase el punto
4.9 de la norma EN 50 206-1, versión de 1998.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 32
▼B
6.EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y/O DE LA
IDONEIDADPARAELUSO
6.1.Componentesdeinteroperabilidad
6.1.1.Procedimientos y módulos de evaluación
El procedimiento de evaluación de la conformidad de los componentes
de interoperabilidad, tal como se definen en el capítulo 5 de la
presente ETI, deberá realizarse aplicando los módulos especificados
en el anexo A de la presente ETI.
Si la entidad contratante puede demostrar que las pruebas o verifica-
ciones realizadas para solicitudes anteriores siguen siendo válidas
para las nuevas solicitudes, el organismo notificado las tendrá en
cuenta en la evaluación de la conformidad.
Los procedimientos de evaluación de la conformidad de los compo-
nentes de interoperabilidad (línea aérea de contacto, pantógrafo y
frotador definidos en el capítulo 5 de la presente ETI) se recogen en
el anexo B, cuadros B.1, B.2 y B.3 de la presente ETI.
Siempre que así lo exijan los módulos descritos en el anexo A de la
presente ETI, la evaluación de la conformidad de un componente de
interoperabilidad será tramitada por el organismo notificado, cuando
así se indique en el procedimiento, al cual el fabricante o su manda-
tario establecido en la Comunidad hayan solicitado dicha evaluación.
El fabricante de un componente de interoperabilidad o su mandatario
establecido en la Comunidad expedirá una declaración «CE» de
conformidad con arreglo al punto 1 del artículo 13 y al punto 3 del
anexo IV de la Directiva 96/48/CE, antes de comercializar el compo-
nente de interoperabilidad. Los componentes de interoperabilidad del
subsistema «Energía» no precisan de la declaración «CE» de
idoneidad para el uso.
6.1.2.Aplicación de los módulos
El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad podrá
optar, para el procedimiento de evaluación de cada componente de
interoperabilidad perteneciente al subsistema «Energía», por:
— el procedimiento de examen de tipo (módulo B) descrito en el
punto A.2 del anexo A de la presente ETI para las fases de diseño
y de desarrollo combinado con el procedimiento de conformidad
con el tipo (módulo C) descrito en el punto A.3 del anexo A de
la presente ETI para la fase de producción, o bien
— el procedimiento de seguro de calidad total con examen del diseño
(módulo H2) descrito en el punto A.4 del anexo A de la presente
ETI para todas las fases.
Estos procedimientos de evaluación están definidos en el anexo A de
la presente ETI.
El módulo H2 sólo podrá elegirse cuando el fabricante haya implan-
tado un sistema de calidad para el diseño, la producción y el examen
y ensayo del producto acabado, aprobado y supervisado por un orga-
nismo notificado.
La evaluación de la conformidad deberá referirse a las fases y carac-
terísticas indicadas con una X en los cuadros B.1, B.2 y B.3 del anexo
B de la presente ETI.
6.2.Subsistema«Energía»
6.2.1.Procedimientos y módulos de evaluación
A petición de la entidad contratante o de su mandatario establecido en
la Comunidad, el organismo notificado procederá a la verificación
«CE» con arreglo al punto 1 del artículo 18 y al anexo VI de la Direc-
tiva 96/48/CE y conforme a lo dispuesto en los módulos pertinentes,
tal como se precisa en el anexo A de la presente ETI.
Si la entidad contratante puede demostrar que las pruebas o verifica-
ciones realizadas para solicitudes anteriores siguen siendo válidas
para las nuevas solicitudes, el organismo notificado las tendrá en
cuenta en la evaluación de la conformidad.
Los procedimientos de evaluación para la verificación «CE» del
subsistema «Energía» se recogen en el anexo C, cuadro C.1 de la
presente ETI.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 33
▼B
Cuando la presente ETI así lo prevea, la verificación «CE» del subsis-
tema «Energía» deberá tener en cuenta las interfaces con otros
subsistemas del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad.
La entidad contratante deberá redactar la declaración «CE» de verifi-
cación para el subsistema «Energía» de conformidad con el punto 1
del artículo 18 y el anexo V de la Directiva 96/48/CE.
6.2.2.Aplicación de los módulos
Para el procedimiento de verificación del subsistema «Energía», la
entidad contratante o su mandatario establecido en la Comunidad
podrán elegir entre:
— el procedimiento de verificación de la unidad (módulo SG) reco-
gido en el punto A.5 del anexo A de la presente ETI, o bien
— el procedimiento de seguro de calidad completo con examen del
diseño (módulo SH2) recogido en el punto A.6 del anexo A de la
presente ETI.
Sólo podrá elegirse el módulo SH2 cuando todas las actividades que
intervengan en la realización del proyecto del subsistema que vaya a
verificarse (diseño, fabricación, montaje, instalación) estén sometidas
a un sistema de calidad que englobe el diseño, la producción, el
control y los ensayos del producto acabado, y que esté aprobado y
controlado por un organismo notificado.
La evaluación deberá referirse a las fases y características indicadas en
el cuadro C.1 del anexo B de la presente ETI.
7.APLICACIÓN DE LA ETI RELATIVA AL SUBSISTEMA
«ENERGÍA»
7.1.Aplicación de la presente ETI a las líneas de alta velocidad y
materialrodantequehandeentrarenservicio
En relación con las líneas de alta velocidad ubicadas en el ámbito
geográfico de la presente ETI (véase el punto 1.2) que hayan de
ponerse en servicio tras su entrada en vigor, así como con el material
rodante que haya de circular por las mismas, se aplicarán los capítulos
2 a 6 en su totalidad, así como las posibles disposiciones específicas
del punto 7.3.
7.2.Aplicación de la presente ETI a las líneas de alta velocidad y
materialrodanteyaenservicio
En relación con las infraestructuras y el material rodante ya en
servicio, esta ETI se aplica a sus componentes en las condiciones
especificadas en el artículo 3 de la presente Decisión. En este contexto
concreto, se refiere fundamentalmente a la aplicación de una estrategia
de migración que permita que se sometan las instalaciones ya exis-
tentes a una adaptación que resulte justificable en términos
económicos, teniendo en cuenta criterios históricos. En el caso de la
ETI relativa al subsistema «Energía» se aplican los siguientes princi-pios:
Aunque la ETI puede aplicarse a las nuevas instalaciones de forma
plena, las instalaciones ya existentes en las líneas actuales pueden
requerir modificaciones. El tipo de modificación necesario dependerá
del grado de conformidad de dichas instalaciones. Sólo podrá llevarse
a cabo una estrategia de aplicación de forma individual en líneas o
redes concretas ubicadas en los Estados miembros de la Unión
Europea. En el punto 7.3 se indican los puntos cuya aplicación
requiere la modificación de las instalaciones existentes. En el cuadro
7.1 se resumen las características que deberán aplicarse.
La entidad contratante definirá las medidas prácticas y las diferentes
fases que serán necesarias para llevar a cabo la puesta en servicio
con los rendimientos exigidos. Estas fases podrán incluir períodos
transitorios de puesta en servicio con rendimientos reducidos.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 34
▼B
Cuadro 7.1
Aplicacióndelasespecificacionestécnicasdeinteroperabilidadaplicablesalsubsistema
«Energía»
Características que deben aplicarse Punto
Tensión y frecuencia 4.1.1
Potencia instalada y tensión útil media 4.3.1.1Armónicos de corriente 4.2.2.3Protección eléctrica 4.2.2.8
Compatibilidad electromagnética externa 4.3.1.5
Protección contra choques eléctricos 4.3.1.8, 4.3.2.4Aislamiento de la fuente de alimentación 4.3.1.10Continuidad de la alimentación eléctrica 4.3.1.11Frenos de recuperación 4.3.1.4
Geometría de la línea aérea de contacto 4.1.2.1, 4.1.2.2, 5.3.1.3
Envolvente dinámica 4.2.2.4Secciones de separación de fases 4.2.2.10Secciones de separación de sistemas 4.2.2.11
Capacidad de transporte de corriente 5.3.1.2, 5.3.2.3, 5.3.3.3
Velocidad de propagación de ondas 5.3.1.4Elasticidad y su uniformidad 5.3.1.5Fuerza de contacto media 5.3.1.6
Seguridad, puesta a tierra y conexión equipotencial 4.3.1.2, 4.3.2.2
Comportamiento dinámico y captación de corriente 4.3.2.3Diseño de los pantógrafos 4.1.2.3Diseño de los frotadores 5.3.3
Fuerzas de contacto 4.3.2.5
7.3.Casosespecíficos
Se autorizan las siguientes disposiciones particulares en los siguientes
casos específicos. Estos casos específicos se clasifican en dos cate-
gorías: las disposiciones se aplican de forma permanente (casos «P»)
o temporal (casos «T»). En cuanto a los casos temporales, se reco-
mienda llegaral sistema pr evisto en 2010 (casos «T1»), objetivo
establecido en la Decisión n
o1692/96/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre orientaciones comunitarias
para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, o en 2020
(casos «T2»).
7.3.1.Peculiaridades de la red en Austria
Líneas de enlace
La inversión que conlleva cambiar la línea aérea de contacto en líneas
acondicionadas y líneas de enlace y estaciones para cumplir los requi-
sitos del Europantógrafo de 1 600 mm resulta prohibitiva. Los trenes2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 35
▼B
que circulen por estas líneas deberán estar equipados con pantógrafos
secundarios de 1 950 mm para prestar servicio a una velocidad inter-
media de hasta 230 km/h, de modo que en estas partes de la red
transeuropea la línea aérea de contacto no tenga que estar preparada
para el Europantógrafo. En estas zonas se admitirá una desviación
lateral máxima del hilo de contacto de 550 mm bajo los efectos del
viento cruzado. En futuros estudios relativos a líneas acondicionadas
y líneas de enlace deberá tenerse en cuenta el Europantógrafo para
demostrar la pertinencia de las opciones elegidas.
Líneas de enlace y acondicionadas (caso P)
Debido a la aceptación del diseño de la línea aérea de contacto para
un pantógrafo de 1 950 mm de anchura, no será necesario realizar
adaptaciones.
Líneas de enlace (caso T1)Para cumplir los requisitos de tensión útil media y potencia instalada,
es necesario construir subestaciones adicionales. El plazo fijado para
su instalación finaliza en el año 2010.
7.3.2.Peculiaridades de la red en Bélgica (caso T1)
Líneas de alta velocidad existentesEn las líneas de alta velocidad existentes, las secciones de separación
de fases no son compatibles con el requisito de más de 143 m de sepa-
ración entre tres pantógrafos. Entre las líneas de alta velocidad
existentes y las líneas acondicionadas no existe un control automático
que active la apertura del disyuntor principal en los vehículos trac-
tores.
Ambos elementos han de modificarse.Líneas de enlace y acondicionadasEn algunos tramos de línea, bajo los puentes, el hilo de contacto no
cumple los requisitos mínimos de altura establecidos en la ETI y
deberá modificarse. No hay plazos fijados.
7.3.3.Peculiaridades de la red en Alemania (caso P)
La inversión que conlleva cambiar la línea aérea de contacto en líneas
acondicionadas y líneas de enlace y estaciones para cumplir los requi-
sitos del Europantógrafo de 1 600 mm resulta prohibitiva. Los trenes
que circulen por estas líneas deberán estar equipados con pantógrafos
secundarios de 1 950 mm para prestar servicio a una velocidad inter-
media de hasta 230 km/h, de modo que en estas partes de la red
transeuropea la línea aérea de contacto no tenga que estar preparada
para el Europantógrafo. En estas zonas se admitirá una desviación
lateral máxima del hilo de contacto de 550 mm bajo los efectos del
viento cruzado. En futuros estudios relativos a líneas acondicionadas
y líneas de enlace deberá tenerse en cuenta el Europantógrafo para
demostrar la pertinencia de las opciones elegidas.
7.3.4.Peculiaridades de la red en España (caso P)
La inversión que conlleva cambiar la línea aérea de contacto en líneas
acondicionadas y líneas de enlace y estaciones para cumplir los requi-
sitos del Europantógrafo de 1 600 mm resulta prohibitiva. Los trenes
que circulen por estas líneas deberán estar equipados con pantógrafos
secundarios de 1 950 mm para prestar servicio a una velocidad inter-
media de hasta 230 km/h, de modo que en estas partes de la red
transeuropea la línea aérea de contacto no tenga que estar preparada
para el Europantógrafo. En estas zonas se admitirá una desviación
lateral máxima del hilo de contacto de 550 mm bajo los efectos del
viento cruzado. En futuros estudios relativos a líneas acondicionadas
y líneas de enlace deberá tenerse en cuenta el Europantógrafo para
demostrar la pertinencia de las opciones elegidas.
En algunos tramos de las futuras líneas de alta velocidad españolas, la
altura nominal del hilo de contacto puede ser de 5,5 m, sobre todo en
la línea Barcelona-Perpiñán (también afectaría a Francia entre la fron-
tera española y Perpiñán si este país lo solicitase).
En la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, los trenes han de estar
equipados con un pantógrafo de 1 950 mm.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 36
▼B
7.3.5.Peculiaridades de la red en Francia
Líneas de alta velocidad existentes (caso T2)Para cumplir los criterios de captación de corriente y comportamiento
dinámico en las líneas de C.A., es necesario modificar los equipos de
las líneas aéreas de contacto.
En las líneas de alta velocidad existentes, las secciones de separación
de fases no son compatibles con el requisito de más de 143 m de sepa-
ración entre tres pantógrafos. Deberán modificarse las secciones de
separación de fases.
En una línea de alta velocidad en particular, será necesario modificar
la línea aérea de contacto para que se pueda alcanzar la elevación
admisible sin necesidad de instalartopes de elevación en los pantó-
grafos.
Líneas acondicionadas y de enlacePara cumplir los criterios de captación de corriente en las líneas de
C.C., es necesario modificar los equipos de las líneas aéreas de
contacto. En las líneas de C.C., la sección transversal de los hilos de
contacto no es suficiente para cumplir los requisitos de la ETI rela-
tivos a la corriente en reposo en las estaciones o en las zonas de
precalentamiento de los trenes.
En la actual línea de C.C. con España se presta servicio con un pantó-
grafo de 1 950 mm. Será necesario acondicionar la línea aérea de
contacto para explotar esta línea con el Europantógrafo de 1 600 mm.
Todas las categorías de líneas
Se aplican las siguientes disposiciones a los pantógrafos:
— en los sistemas de C.A., es necesario utilizar el Europantógrafo de
1 600 mm en lugarde los pantógr afos de 1 450 mm que se utilizan
actualmente en el TGV,
— en los sistemas de C.C., es necesario utilizar el Europantógrafo de
1 600 mm en lugarde los pantógr afos de 1 950 mm que se utilizan
actualmente en el TGV,
— durante un período intermedio, en los sistemas de C.A. será nece-
sario utilizar pantógrafos capaces de funcionar con tres curvas (C1,
C2 y la curva objetivo) para la fuerza de contacto media F
m,
— en los sistemas de C.C., podría ser necesario utilizar pantógrafos
capaces de funcionarcon dos cur vas Fm, una para 1,5 kV y otra
para 3 kV.
Todavía no se ha programado la conversión.
7.3.6.Peculiaridades de la red en Gran Bretaña
Nuevas líneas de alta velocidad (caso T1)
En la línea ferroviaria prevista para el Túnel del Canal (CTRL =
Channel Tunnel Railway Line), puede sernecesar io adaptarlas
secciones de separación de fases a las especificaciones de la ETI.
Esta modificación se realizará en el momento que la línea entre plena-
mente en servicio, incluida la circulación de trenes de mercancías.
Líneas acondicionadas (caso P)
En la línea principal de la Costa Este (ECML = East Coast Main
Line), algunas secciones no se ajustan a las especificaciones de tensión
y frecuencia, tensión útil media y potencia instalada. Está previsto
aplicar la ETI en las próximas obras importantes de acondiciona-
miento de la línea ECML.
Tanto en ésta como en la línea principal de la Costa Oeste (WCML =
West Coast Main Line), la geometría de la línea aérea de contacto y la
envolvente dinámica se basan en el ancho UK1 y se tratan como caso
especial. La altura variable del hilo de contacto puede mantenerse para
velocidades de hasta 225 km/h y la fuerza de contacto media se
ajustará para cumplir los requisitos de captación de corriente fijados
en el punto 5.2.1 de la norma EN 50 119, versión de 2001.
En la línea WCLM, se mantendrá el mismo tipo de secciones de sepa-
ración de fases.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 37
▼B
7.3.7.Peculiaridades de la red en Italia
Líneas de alta velocidad existentes (caso T1)
Es necesario adaptar la geometría de las líneas aéreas de contacto a la
altura del hilo de contacto en un tramo de doble vía de 100 km.
El plazo previsto para realizar estas modificaciones finaliza en el año
2010.
Líneas de enlace y acondicionadas (caso T1)
Es necesario adaptar la geometría de las líneas aéreas de contacto en
relación con la altura del hilo de contacto en parte de las líneas afec-
tadas.
Para cumplir los requisitos de tensión útil media y potencia instalada,
es necesario construir subestaciones adicionales.
El plazo previsto para realizar estas modificaciones finaliza en el año
2010.
7.3.8.Peculiaridades de las redes de Irlanda e Irlanda del Norte (casos P)
En las líneas electrificadas de las redes irlandesa y norirlandesa, el
gálibo estructural estándar irlandés IRL1 y las holguras necesarias
definirán la altura nominal del hilo de contacto.
7.3.9.Peculiaridades de la red en Suecia (caso P)
La inversión que conlleva cambiar la línea aérea de contacto en líneas
acondicionadas y líneas de enlace y estaciones para cumplir los requi-
sitos del Europantógrafo de 1 600 mm resulta prohibitiva. Los trenes
que circulen por estas líneas deberán estar equipados con pantógrafos
secundarios de 1 950 mm para prestar servicio a una velocidad inter-
media de hasta 230 km/h, de modo que en estas partes de la red
transeuropea la línea aérea de contacto no tenga que estar preparada
para el Europantógrafo. En estas zonas se admitirá una desviación
lateral máxima del hilo de contacto de 550 mm bajo los efectos del
viento cruzado. En futuros estudios relativos a líneas acondicionadas
y líneas de enlace deberá tenerse en cuenta el Europantógrafo para
demostrar la pertinencia de las opciones elegidas.
7.3.10.Peculiaridades de la red en Finlandia (caso P)
La altura normal del hilo de contacto es de 6 150 mm (mínimo de
5 600 mm, máximo de 6 500 mm).2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 38
▼B
ANEXO A
PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN(MÓDULOS)
— para la conformidad de los componentes de interoperabilidad y
— para la verificación «CE» de los subsistemas.
A.1. OBJETO
En el presente anexo se presentan los módulos para la evaluación de la
conformidad de los componentes de interoperabilidad y para la verifica-
ción «CE» del subsistema «Energía».
A.2. MÓDULO B (EXAMEN DE TIPO)
Evaluacióndelaconformidaddeloscomponentesdeinteroperabilidad
1. En este módulo se describe la parte del procedimiento mediante la
cual un organismo notificado comprueba y certifica que un tipo,
representativo de la producción de que se trate, satisface las disposi-
ciones de la ETI que le sean aplicables.
2. La solicitud de examen de tipo será presentada por el fabricante o
por su mandatario establecido en la Comunidad ante el organismo
notificado de su elección.
Dicha solicitud comprenderá:
— nombre y dirección del fabricante, así como nombre, apellidos y
dirección del mandatario si la solicitud es presentada por éste,
— una declaración por escrito en la que se precise que la misma
solicitud no ha sido presentada ante otro organismo notificado,
— la documentación técnica descrita en el punto 3.
El solicitante pondrá a disposición del organismo notificado una
muestra representativa de la producción, en lo sucesivo denominada
«tipo».
Un tipo puede abarcar varias versiones del componente de interope-
rabilidad, a condición de que las diferencias entre versiones no
afecten a las disposiciones de la ETI.
El organismo notificado podrá solicitar otras muestras si el programa
de ensayo lo requiere.
Si el procedimiento de examen de tipo no requiere ensayos de tipo
(véase el punto 4.4) y el tipo está suficientemente definido en la
documentación técnica contemplada en el punto 3, el organismo
notificado podrá aceptar que no se pongan muestras a su disposición.
3. La documentación técnica deberá permitir evaluar la conformidad
del componente de interoperabilidad con las disposiciones de la
ETI. En la medida necesaria para dicha evaluación, abarcará el
diseño, la fabricación y el funcionamiento del producto. La docu-
mentación técnica contendrá:
— una descripción general del tipo,
— los dibujos de diseño y fabricación, así como los esquemas de los
componentes, subconjuntos, circuitos, etc.,
— las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión
de dichos dibujos y esquemas y del funcionamiento del producto,
— las condiciones de integración del componente de interoperabi-
lidad en su entorno funcional (subconjunto, conjunto,
subsistema) y las condiciones de interfaz necesarias,
— las condiciones de utilización y mantenimiento del componente
de interoperabilidad (restricciones de tiempo o de distancia,
límites de desgaste, etc.),
— una lista de las especificaciones técnicas con respecto a las
cuales debe evaluarse el componente de interoperabilidad (ETI
aplicable o especificación europea que contiene las disposiciones
aplicables),
— una descripción de las soluciones adoptadas para satisfacer las
exigencias de la presente ETI cuando no se hayan aplicado en
su integridad las especificaciones europeas citadas en la ETI,
— los resultados de los cálculos de diseño, controles efectuados,
etc.,
— los informes de ensayos.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 39
▼B
4. El organismo notificado:
4.1. examinará la documentación técnica,
4.2. si la ETI prevé un análisis del diseño, examinará los métodos, instru-
mentos y resultados del diseño, a fin de evaluar su capacidad para
satisfacer los requisitos de conformidad del componente de interope-
rabilidad al final del proceso de diseño,
4.3. si la ETI prevé un análisis del proceso de fabricación, examinará el
proceso de fabricación previsto para la realización del componente
de interoperabilidad a fin de evaluar su contribución a la confor-
midad del producto o examinará el análisis efectuado por el
fabricante al final del proceso de diseño,
4.4. si la ETI requiere ensayos de tipo, verificará que la muestra o mues-
tras hayan sido fabricadas de conformidad con la documentación
técnica, y efectuará o hará efectuar los ensayos de tipo de confor-
midad con lo dispuesto en la ETI y en las especificaciones
europeas citadas en la ETI,
4.5. identificará los elementos que hayan sido diseñados de conformidad
con las disposiciones aplicables de la ETI y las especificaciones
europeas citadas en la ETI, así como los elementos cuyo diseño no
se base en las disposiciones pertinentes de dichas especificaciones
europeas,
4.6. efectuará o hará efectuar los controles y ensayos necesarios de
conformidad con los puntos 4.2, 4.3 y 4.4, a fin de verificar si las
soluciones adoptadas por el fabricante satisfacen los requisitos de la
ETI cuando no se hayan aplicado las especificaciones europeas
citadas en la ETI,
4.7. efectuará o hará efectuar los controles y ensayos necesarios de
conformidad con los puntos 4.2, 4.3 y 4.4, a fin de verificar si el
fabricante ha aplicado realmente las especificaciones europeas, en
caso de que haya optado poresta solución,
4.8. acordará con el solicitante el lugar en que se realizarán los controles
y los ensayos necesarios.
5. Cuando el tipo cumpla las disposiciones de la ETI, el organismo
notificado expedirá un certificado de examen de tipo al solicitante.
El certificado llevará el nombre y dirección del fabricante, las
conclusiones del control, las condiciones de validez del certificado
y los datos necesarios para la identificación del tipo aprobado.
El período de validez no podrá exceder de tres años.
Se adjuntará al certificado una lista de las partes pertinentes de la
documentación técnica, y el organismo notificado conservará una
copia.
Si el organismo notificado se niega a expedir el certificado de
examen de tipo «CE» al fabricante o a su mandatario establecido
en la Comunidad, motivará de forma detallada su negativa.
Deberá preverse un procedimiento de recurso.
6. El solicitante comunicará al organismo notificado que conserve la
documentación técnica relativa al certificado de examen de tipo
«CE» todas las modificaciones del producto aprobado que requieran
una nueva aprobación, cuando dichas modificaciones puedan poner
en peligro la conformidad a los requisitos de la ETI o a las condi-
ciones de utilización previstas del producto. Esta nueva aprobación
se expedirá en la forma de un complemento del certificado original
de examen de tipo, o bien se expedirá un nuevo certificado previa
retirada del antiguo.
7. Si no se introduce ninguna modificación con arreglo al punto 6, la
validez de un certificado podrá prorrogarse, a su expiración, por un
nuevo período. El solicitante pedirá la reconducción confirmando
por escrito que no se ha introducido ninguna modificación y, a falta
de información en contrario, el organismo notificado prorrogará la
validez del período contemplado en el punto 5. Este procedimiento
es renovable.
8. Cada organismo notificado comunicará a los demás organismos noti-
ficados la información útil relativa a los certificados de examen de
tipo que haya retirado o denegado.
9. Los demás organismos notificados recibirán, previa petición, una
copia de los certificados de examen de tipo o de sus complementos.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 40
▼B
Los anexos de los certificados se mantendrán a disposición de los
demás organismos notificados.
10. El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad
conservará con la documentación técnica una copia de los certifi-
cados de examen de tipo «CE» y de sus complementos durante un
período de diez años a partir de la fecha de última fabricación del
producto. Cuando ni el fabricante ni su mandatario estén estable-
cidos en la Comunidad, la obligación de mantenerdisponible la
documentación técnica incumbirá a la persona responsable de la
comercialización del producto en el mercado comunitario.
A.3. MÓDULO C (CONFORMIDAD CON EL TIPO)
Evaluacióndelaconformidaddeloscomponentesdeinteroperabilidad1. En este módulo se describe la parte del procedimiento mediante la
cual el fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad
garantiza y declara que el componente de interoperabilidad de que
se trate es conforme al tipo descrito en el certificado de examen de
tipo «CE» y satisface los requisitos de la Directiva 96/48/CE y de la
ETI que le sean aplicables.
2. El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proce-
dimiento de fabricación garantice la conformidad de los
componentes de interoperabilidad fabricados con el tipo descrito en
el certificado de examen de tipo «CE» y con los requisitos de la
Directiva 96/48/CE y de la ETI que les sean aplicables.
3. El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad expedirá
una declaración «CE» de conformidad del componente de interope-
rabilidad.
Dicha declaración deberá incluir al menos la información indicada
en el punto 3 del Anexo IV y en el punto 3 del artículo 13 de la
Directiva 96/48/CE. La declaración «CE» de conformidad y los
documentos que la acompañen deberán ir fechados y firmados.
La declaración deberá ir redactada en la misma lengua que el expe-
diente técnico y contendrá los siguientes elementos:
— referencias de la directiva (Directiva 96/48/CE y otras Directivas
aplicables al componente de interoperabilidad),
— nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido
en la Comunidad (se indicará la razón social y dirección
completa; si se trata de un mandatario, se consignará también la
razón social del fabricante o constructor),
— descripción del componente de interoperabilidad (marca, tipo,
etc.),
— indicación del procedimiento seguido (módulo) para declarar la
conformidad,
— todas las descripciones pertinentes a las que se ajuste el compo-
nente de interoperabilidad y, en particular, las condiciones de
utilización,
— nombre y dirección del organismo u organismos notificados que
hayan intervenido en el procedimiento seguido para la confor-
midad y las fechas de los certificados de examen, con
indicación del período y las condiciones de validez de dichos
certificados,
— referencia a la presente ETI, así como a las demás ETI aplica-
bles, y en su caso a las especificaciones europeas,
— identificación del signatario apoderado del fabricante o de su
mandatario establecido en la Comunidad.
Los certificados contemplados son:
— el certificado de examen de tipo y sus complementos.
4. El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad
conservará una copia de la declaración «CE» de conformidad
durante un período de diez años a partir de la fecha de última fabri-
cación del componente de interoperabilidad.
Cuando ni el fabricante ni su mandatario estén establecidos en la
Comunidad, la obligación de mantenerdisponible la documentación
técnica incumbirá a la persona responsable de la comercialización
del componente de interoperabilidad en el mercado comunitario.
5. Si, además de la declaración «CE» de conformidad, la ETI requiere
una declaración «CE» de idoneidad para el uso del componente de2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 41
▼B
interoperabilidad, dicha declaración se adjuntará una vez expedida
porel fabr icante en las condiciones indicadas en el módulo V.
A.4. MÓDULO H2 (PLENO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CON
CONTROL DEL DISEÑO)
Evaluacióndelaconformidaddeloscomponentesdeinteroperabilidad1. En este módulo se describe el procedimiento mediante el cual un
organismo notificado efectúa un control del diseño de un compo-
nente de interoperabilidad y el fabricante o su mandatario
establecido en la Comunidad que reúne los requisitos del punto 2,
garantiza y declara que el componente de interoperabilidad conside-
rado satisface los requisitos de la Directiva 96/48/CE y de la ETI
que le son aplicables.
2. El fabricante implantará un sistema de calidad aprobado que deberá
abarcar el diseño, la fabricación y la inspección y los ensayos finales
de los productos, tal como se especifica en el punto 3, y que será
sometido a la vigilancia contemplada en el punto 4.
3. Sistema de calidad
3.1. El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de
calidad ante un organismo notificado.
Dicha solicitud comprenderá:
— toda la información pertinente para la categoría de productos
representativa del componente de interoperabilidad de que se
trate,
— la documentación relativa al sistema de calidad.
3.2. El sistema de calidad deberá garantizar la conformidad del compo-
nente de interoperabilidad con los requisitos de la Directiva 96/48/
CE y de la ETI que le sean aplicables. Todos los elementos, exigen-
cias y disposiciones adoptados por el fabricante deberán reunirse de
forma sistemática y ordenada en una documentación compuesta por
políticas, procedimientos e instrucciones escritas. Esta documenta-
ción relativa al sistema de calidad deberá permitir une
interpretación uniforme de las políticas y los procedimientos de
calidad, como programas, planes, manuales y expedientes de calidad.
En dicha documentación se describirán de forma suficiente les
puntos siguientes, en particular:
— objetivos y estructura organizativa de la calidad,
— responsabilidades y facultades de que dispone la dirección para
garantizar la calidad del diseño y de la realización de los
productos,
— especificaciones técnicas de diseño, incluidas las especificaciones
europeas pertinentes y, cuando no se apliquen íntegramente las
especificaciones europeas citadas en el artículo 10 de la Direc-
tiva 96/48/CE, los medios que se emplearán para cumplir los
requisitos de la Directiva 96/48/CE y de la ETI aplicables al
componente de interoperabilidad,
— técnicas, procesos y acciones sistemáticas de control y verifica-
ción del diseño que se utilizarán durante el diseño de los
componentes de interoperabilidad en lo concerniente a la cate-
goría de productos cubierta,
— técnicas, procesos y acciones sistemáticas que se utilizarán para
la fabricación, el control de la calidad y el seguro de la calidad,
— controles y ensayos que se efectuarán antes, durante y después de
la fabricación, y frecuencia con que tendrán lugar,
— expedientes de calidad, como los informes de inspección y datos
de los ensayos, los datos de calibrado, los informes sobre la
cualificación del personal, etc.,
— medios que permitan verificar que se ha alcanzado el nivel
deseado de calidad de diseño y realización del producto, así
como el buen funcionamiento del sistema de calidad.
Las políticas y procedimientos de calidad deberán abarcar, en parti-
cular, las fases de evaluación, tales como el análisis del diseño, elanálisis del procedimiento de fabricación y los ensayos de tipo, espe-
cificadas en la ETI para las distintas características y rendimientos
del componente de interoperabilidad.
3.3. El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para deter-
minarsi cumple las exigencias contempladas en el punto 3.2.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 42
▼B
Presumirá la conformidad con dichas exigencias para los sistemas de
calidad que apliquen la norma armonizada correspondiente. Dicha
norma armonizada es la EN ISO 9001, de diciembre de 2000,
completada, en su caso, para tener en cuenta el carácter específico
del componente de interoperabilidad al que se aplica.
La auditoría deberá ser específica para la categoría de productos
representativa del componente de interoperabilidad. El equipo de
auditores incluirá al menos un miembro experimentado en la evalua-
ción de la tecnología del producto de que se trate. El procedimiento
de evaluación comprenderá una visita de evaluación a las dependen-
cias del fabricante.
La decisión se notificará al fabricante. La notificación contendrá las
conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.
3.4. El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones derivadas
del sistema de calidad, tal como sea aprobado, y a mantenerlo de
forma que siga siendo adecuado y eficaz.
El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad dará a
conocer al organismo notificado que haya aprobado el sistema de
calidad cualquieradaptación pr evista del sistema de calidad.
El organismo notificado evaluará los cambios propuestos y decidirá
si el sistema modificado de calidad sigue respondiendo a las exigen-
cias contempladas en el punto 3.2 o si debe procederse a una nueva
evaluación.
Notificará su decisión al fabricante. La notificación contendrá las
conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia del sistema de calidad bajo la responsabilidad del orga-
nismo notificado
4.1. El fin de la vigilancia es garantizar que el fabricante cumple correc-
tamente las obligaciones derivadas del sistema de calidad aprobado.
4.2. El fabricante concederá al organismo notificado acceso, a los fines
de inspección, a los lugares de diseño, fabricación, inspección,
ensayo y almacenamiento, y le facilitará toda la información nece-
saria, en particular:
— la documentación relativa al sistema de calidad,
— los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de
calidad dedicada al diseño, como los resultados de los análisis,
cálculos, ensayos, etc.,
— los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de
calidad dedicada a la fabricación, como los informes de inspec-
ción y datos de ensayos, los datos de calibrado, los informes
sobre la cualificación del personal, etc.
4.3. El organismo notificado efectuará periódicamente auditorías con el
fin de garantizar que el fabricante mantiene y aplica el sistema de
calidad. Proporcionará al fabricante un informe de auditoría.
Las auditorías se realizarán al menos una vez al año.
4.4. Además, el organismo notificado podrá efectuar visitas imprevistas a
las dependencias del fabricante. Con ocasión de dichas visitas, el
organismo notificado podrá efectuar o hacer efectuar ensayos para
verificar el buen funcionamiento del sistema de calidad donde lo
juzgue necesario. Proporcionará al fabricante un informe de la visita
y, si se realiza algún ensayo, un informe de ensayo.
5. El fabricante mantendrá a disposición de las autoridades nacionales
durante un período de diez años a partir de la fecha de la última
fabricación del producto:
— la documentación contemplada en el segundo guión del segundo
párrafo del punto 3.1,
— las adaptaciones contempladas en el segundo párrafo del punto
3.4,
— las decisiones e informes del organismo notificado contemplados
en el último párrafo del punto 3.4 y en los puntos 4.3 y 4.4.
6. Examen del diseño
6.1. El fabricante presentará una solicitud de examen del diseño del
componente de interoperabilidad ante un organismo notificado.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 43
▼B
6.2. La solicitud deberá permitir entender el diseño, la fabricación y el
funcionamiento del componente de interoperabilidad y evaluar su
conformidad a los requisitos de la Directiva 96/48/CE y de la ETI.
Comprenderá:
— las especificaciones técnicas de diseño que se hayan aplicado,
incluidas las especificaciones europeas,
— la prueba de su adecuación, en particular cuando no se hayan
aplicado íntegramente las especificaciones europeas citadas en
el artículo 10. Esta prueba deberá incluir los resultados de los
ensayos efectuados por el laboratorio del fabricante o por su
cuenta.
6.3. El organismo notificado examinará la solicitud y, cuando el diseño
sea conforme a las disposiciones aplicables de la ETI, expedirá un
certificado de examen del diseño al solicitante. El certificado
contendrá las conclusiones del examen, las condiciones de su
validez, los datos necesarios para la identificación del diseño apro-
bado y, en su caso, una descripción del funcionamiento del producto.
El período de validez no podrá exceder de tres años.
6.4. El solicitante comunicará cualquier modificación introducida en el
diseño aprobado al organismo notificado que haya expedido el certi-
ficado de examen del diseño. Tales modificaciones deberán ser
objeto de una aprobación complementaria del organismo notificado
que haya expedido el certificado de examen del diseño cuando
puedan poner en peligro la conformidad a los requisitos esenciales
de la ETI o a las condiciones prescritas para la utilización del
producto. La aprobación complementaria adoptará la forma de un
apéndice al certificado original de examen del diseño.
6.5. Si no se aporta ninguna modificación con arreglo al punto 6.4, la
validez de un certificado podrá prorrogarse, a su expiración, por un
nuevo período. El solicitante pedirá la reconducción confirmando
por escrito que no se ha introducido ninguna modificación y, a falta
de información en contrario, el organismo notificado prorrogará la
validez del período contemplado en el punto 6.3. Este procedimiento
es renovable.
7. Cada organismo notificado comunicará a los demás organismos noti-
ficados la información pertinente sobre las aprobaciones de sistemas
calidad y los certificados de examen de diseño que hayan sido reti-
rados o denegados.
Los demás organismos notificados recibirán, previa solicitud, una
copia:
— de las aprobaciones de sistemas de calidad y de las aprobaciones
complementarias expedidas, y
— de los certificados de examen del diseño y sus complementos
expedidos.
8. El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad expedirá
una declaración «CE» de conformidad del componente de interope-
rabilidad.
Dicha declaración deberá incluir al menos la información indicada
en el punto 3 del Anexo IV y en el punto 3 del artículo 13 de la
Directiva 96/48/CE. La declaración «CE» de conformidad y los
documentos que la acompañen deberán ir fechados y firmados.
La declaración deberá ir redactada en la misma lengua que el expe-
diente técnico y contendrá los siguientes elementos:
— referencias de la directiva (Directiva 96/48/CE y otras directivas
que sean aplicables al componente de interoperabilidad),
— nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido
en la Comunidad (se indicará la razón social y dirección
completa; si se trata de un mandatario, se consignará también la
razón social del fabricante o constructor),
— descripción del componente de interoperabilidad (marca, tipo,
etc.),
— indicación del procedimiento seguido (módulo) para declarar la
conformidad,
— todas las descripciones pertinentes a las que se ajuste el compo-
nente de interoperabilidad y, en particular, las condiciones de
utilización,
— nombre, apellidos y dirección del organismo u organismos notifi-
cados que hayan intervenido en el procedimiento seguido para la2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 44
▼B
conformidad y las fechas de los certificados de examen, con indi-
cación del período y las condiciones de validez de dichos
certificados,
— referencia a la presente ETI y a las demás ETI aplicables y, en
su caso, a las especificaciones europeas,
— identificación del signatario apoderado del fabricante o de su
mandatario establecido en la Comunidad.
Los certificados contemplados son:
— los informes de aprobación y de vigilancia del sistema de calidad
establecidos en los puntos 3 y 4,
— el certificado de examen del diseño y sus complementos.
9. El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad
conservará una copia de la declaración «CE» de conformidad
durante un período de diez años a partir de la fecha de última fabri-
cación del componente de interoperabilidad.
Cuando ni el fabricante ni su mandatario estén establecidos en la
Comunidad, la obligación de mantenerdisponible la documentación
técnica incumbirá a la persona responsable de la comercialización
del componente de interoperabilidad en el mercado comunitario.
10. Si, además de la declaración «CE» de conformidad, la ETI requiere
una declaración «CE» de idoneidad para el uso del componente de
interoperabilidad, dicha declaración se adjuntará una vez expedida
porel fabr icante en las condiciones indicadas en el módulo V.
A.5. MÓDULO SG (VERIFICACIÓN POR UNIDAD)
Verificación«CE»delSubsistema«Energía»1. En este módulo se describe el procedimiento de verificación «CE»
mediante el cual un organismo notificado verifica y certifica, por
solicitud de una entidad contratante o de su mandatario establecido
en la Comunidad, que un subsistema «Energía»:
— cumple con lo dispuesto en la presente y en cualquier otra ETI
aplicable, que demuestre que se han satisfecho los requisitos
esenciales de la Directiva 96/48/CE,
— es conforme a las demás reglamentaciones derivadas del Tratado
y puede ponerse en servicio.
2. La entidad contratante o su mandatario establecido en la Comunidad
presentará la solicitud de verificación «CE» del subsistema
(mediante el procedimiento de la verificación por unidad) ante el
organismo notificado de su elección.
La solicitud comprenderá:
— el nombre y dirección de la entidad contratante o de su manda-
tario, y
— documentación técnica.
3. La documentación técnica deberá permitir comprender el diseño, la
fabricación, la instalación y el funcionamiento del subsistema y
evaluar su conformidad con los requisitos de la ETI.
Comprenderá:
— una descripción general del subsistema, de su diseño de conjunto
y de su construcción,
— el registro de infraestructuras, incluidas todas las indicaciones
especificadas en la ETI,
— los dibujos de diseño y de fabricación, así como los esquemas de
los subconjuntos, circuitos, etc.,
— la documentación técnica relativa a la fabricación y el montaje
del subsistema,
— las especificaciones técnicas de diseño que se hayan aplicado,
incluidas las especificaciones europeas,
— la prueba de su adecuación, en particular cuando no se hayan
aplicado íntegramente las especificaciones europeas citadas en
la ETI y en las cláusulas pertinentes,
— la lista de los componentes de interoperabilidad que vayan a
incorporarse al subsistema,
— la lista de los fabricantes que hayan intervenido en el diseño, la
fabricación, el montaje y la instalación del subsistema,
— la lista de las especificaciones europeas citadas en la ETI o en la
especificación técnica de diseño.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 45
▼B
Si la ETI requiere que la documentación técnica incluya otra infor-
mación, ésta deberá incluirse.
4. El organismo notificado examinará la solicitud y efectuará los
controles y ensayos pertinentes establecidos en la ETI y/o en las
especificaciones europeas citadas en la ETI para verificar la confor-
midad con los requisitos esenciales de la directiva recogidos en la
ETI. Los exámenes, ensayos y controles abarcarán las fases
siguientes previstas en la ETI:
— diseño de conjunto,
— construcción del subsistema, en particular y según proceda, las
actividades de ingeniería civil, el montaje de los componentes y
la puesta a punto de conjunto,
— ensayos finales del subsistema, y— si se especifica en la ETI, validación en tamaño real.
5. El organismo notificado podrá ponerse de acuerdo con la entidad
contratante para determinar dónde se realizarán los ensayos y
convenirque los ensayos finales del subsistema y, si lo pr evé la
ETI, los ensayos a tamaño real sean efectuados por la entidad
contratante bajo la vigilancia directa y en presencia del organismo
notificado.
6. El organismo notificado dispondrá de un derecho de acceso perma-
nente, a los fines de ensayos y de verificación, a las oficinas de
estudio, zonas de construcción, talleres de fabricación, lugares de
montaje y de instalación y, en su caso, a las instalaciones de prefa-
bricación y de ensayo para el desempeño de su misión de
conformidad con la ETI.
7. Cuando el subsistema satisfaga los requisitos de la ETI, el organismo
notificado, sobre la base de los ensayos, verificaciones y controles
efectuados de conformidad con la ETI y con las especificaciones
europeas contempladas en la ETI, emitirá el certificado «CE» de
verificación a la entidad contratante o a su mandatario establecido
en la Comunidad, que, una vez en posesión del mismo, expedirán
la declaración «CE» de verificación destinada a la autoridad de
tutela del Estado miembro en el que esté situado o funcione elsubsistema. La declaración «CE» de verificación y los documentos
que la acompañen deberán ir fechados y firmados. La declaración
deberá estar redactada en la misma lengua que el expediente técnico
y comprenderá por lo menos la información indicada en el anexo V
de la Directiva 96/48/CE.
8. El organismo notificado será responsable de la constitución del expe-
diente técnico que debe acompañarla declar ación «CE» de
verificación. Dicho expediente técnico deberá contener al menos los
elementos indicados en el punto 3 del artículo 18 de la Directiva 96/
48/CE y, en particular:
— todos los documentos necesarios relativos a las características del
subsistema,
— la lista de los componentes de interoperabilidad incorporados al
subsistema,
— las copias de las declaraciones «CE» de conformidad y, en su
caso, de las declaraciones «CE» de idoneidad para el uso que
deben poseer dichos componentes con arreglo al artículo 13 de
la Directiva, acompañadas si procede de los documentos corres-
pondientes (certificados, documentos de aprobación y vigilancia
del sistema de calidad) emitidos porlos or ganismos notificados
sobre la base de la ETI,
— todos los elementos relativos a las condiciones y límites de utili-
zación,
— todos los elementos relativos a las instrucciones de manteni-
miento, vigilancia continua o periódica, reglaje y conservación,
— el certificado de verificación «CE» del organismo notificado
citado en el punto 7, acompañado de las notas de cálculo corres-
pondientes y visado poréste, indicando que el pr oyecto es
conforme a la Directiva y a la ETI y precisando, si procede, las
reservas formuladas durante la ejecución de las actividades que
no hayan sido retiradas; el certificado irá acompañado asimismo,
si procede, de los informes de inspección y de auditoría que el
organismo haya elaborado en relación con la verificación,
— el registro de infraestructuras, incluidas todas las indicaciones
especificadas en la ETI.
9. El expediente completo que acompaña al certificado «CE» de verifi-
cación se depositará ante la entidad contratante o su mandatario2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 46
▼B
establecido en la Comunidad en apoyo del certificado «CE» de veri-
ficación expedido por el organismo notificado y se adjuntará a la
declaración «CE» de verificación emitida por la entidad contratante
a la atención de la autoridad tutelar.
10. La entidad contratante o su mandatario establecido en la Comunidad
conservará una copia del expediente durante toda la vida útil del
subsistema. El expediente será comunicado a los demás Estados
miembros que así lo soliciten.
A.6. MÓDULO SH2 (PLENO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CON
CONTROL DEL DISEÑO)
Verificación«CE»delsubsistema«Energía»1. En este módulo se describe el procedimiento de verificación «CE»
mediante el cual un organismo notificado verifica y certifica, por
solicitud de una entidad contratante o de su mandatario establecido
en la Comunidad, que un subsistema Energía:
— cumple con lo dispuesto en la presente y en cualquier otra ETI
aplicable, que demuestre que se han satisfecho los requisitos
esenciales de la Directiva 96/48/CE,
— es conforme a las demás reglamentaciones derivadas del Tratado
y puede ponerse en servicio.
El organismo notificado ejecutará el procedimiento, incluido un
control del diseño del subsistema, a condición de que la entidad
contratante y los fabricantes partícipes satisfagan las obligaciones
del punto 2.
2. Para el subsistema objeto del procedimiento de verificación «CE», la
entidad contratante deberá tratar únicamente con fabricantes cuyas
actividades en el proyecto de subsistema que va a verificarse
(diseño, fabricación, montaje, instalación) estén sujetas a un sistema
de calidad aprobado, que deberá abarcar el diseño, la fabricación y la
inspección y los ensayos finales especificados en el punto 3.
Además, se someterá a la vigilancia contemplada en el punto 4.
El término «fabricante» englobará las sociedades:
— que sean responsables del proyecto de subsistema en su conjunto
(en particular, de la integración del subsistema (contratista prin-
cipal),
— que realicen prestaciones o estudios de diseño (consultores, etc.),
— que lleven a cabo el montaje (montadores) y la instalación del
subsistema. Para los fabricantes que sólo ejecuten tareas de
montaje y de instalación, será suficiente un sistema de calidad
que cubra la fabricación y la inspección y los ensayos finales
del producto.
El contratista principal, que tiene la responsabilidad del proyecto de
subsistema completo (en particular la responsabilidad de la integra-
ción del subsistema), deberá aplicar en todos los casos un sistema de
calidad aprobado que cubra el diseño, la fabricación y la inspección
y los ensayos finales del producto, tal como se especifica en el punto
3, y que será sometido a la vigilancia contemplada en el punto 4.
Si la entidad contratante participara directamente en el diseño o la
producción (incluidas las tareas de montaje y de instalación) o ella
misma fuera responsable del proyecto de subsistema en su conjunto
(en particular de la integración del subsistema), deberá aplicar un
sistema de calidad aprobado que cubra las actividades especificadas
en el punto 3 y que se someterá a la vigilancia prevista en el punto
4.
3. Sistema de calidad
3.1. El fabricante o fabricantes de que se trate y, si procede, la entidad
contratante, presentarán una solicitud de evaluación de su sistema
de calidad ante el organismo notificado de su elección.
Dicha solicitud comprenderá:
— toda la información pertinente para el subsistema de que se trate,
— la documentación relativa al sistema de calidad.
Para los fabricantes que sólo intervengan en una parte del proyecto
de subsistema, dicha información sólo se referirá a esa parte.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 47
▼B
3.2. Para el contratista principal, el sistema de calidad deberá garantizar
la conformidad global del subsistema con los requisitos de la Direc-
tiva 96/48/CE y de la ETI. Para los demás fabricantes
(subcontratistas), el sistema de calidad deberá garantizar que su
contribución al subsistema es conforme a los requisitos de la ETI.
Todos los elementos, exigencias y disposiciones adoptados porlos
solicitantes deberán reunirse de forma sistemática y ordenada en
una documentación compuesta porpolíticas, pr ocedimientos e
instrucciones escritas. Esta documentación relativa al sistema de
calidad deberá permitir une interpretación uniforme de las políticas
y los procedimientos de calidad, como programas, planes, manuales
y expedientes de calidad.
En dicha documentación se describirán de forma suficiente los
puntos siguientes, en particular:
— para todos los solicitantes:
— objetivos y estructura organizativa de la calidad,
— técnicas, procesos y acciones sistemáticas que se utilizarán
para la fabricación, el control de la calidad y el seguro de la
calidad,
— exámenes, controles y ensayos que se efectuarán antes,
durante y después de la fabricación, el montaje y la instala-
ción, con indicación de su frecuencia de ejecución,
— expedientes de calidad, como los informes de inspección y
datos de los ensayos, los datos de calibrado, los informessobre la cualificación del personal, etc.,
— para el contratista principal y los subcontratistas (únicamente en
lo concerniente a su contribución específica al proyecto de
subsistema):
— las especificaciones técnicas de diseño, incluidas las especifi-
caciones europeas que se aplicarán y, cuando no se apliquen
íntegramente las especificaciones europeas citadas en el
artículo 10 de la Directiva, los medios que se utilizarán para
asegurar que se respetan los requisitos de la ETI aplicables al
subsistema,
— las técnicas, procesos y acciones sistemáticas de control y
verificación del diseño que se utilizarán para el diseño del
subsistema,
— los medios para verificar que se ha alcanzado el nivel
deseado de calidad de diseño y de realización del subsistema,
así como el buen funcionamiento del sistema de calidad, y
— para el director de obra:
— responsabilidad y facultades de que dispone la dirección para
garantizar la calidad global del subsistema y del diseño, en
particular en lo que se refiere a la gestión de la integración
del subsistema.
Los exámenes, ensayos y controles abarcarán todas las etapas
siguientes:
— el diseño de conjunto,
— la construcción del subsistema, en particular las actividades de
ingeniería civil, el montaje de los componentes y la puesta a
punto final,
— los ensayos finales del subsistema,— y, si se especifica en la ETI, la validación a tamaño real.
3.3. El organismo notificado mencionado en el punto 3.1 evaluará el
sistema de calidad para determinar si satisface las exigencias
contempladas en el punto 3.2. Presumirá la conformidad con dichas
exigencias para los sistemas de calidad que apliquen la norma armo-
nizada correspondiente. Dicha norma armonizada es la EN ISO
9001, de diciembre de 2000, completada, en su caso, para tener en
cuenta el carácter específico del subsistema al que se aplica.
Para los solicitantes que sólo realicen tareas de montaje y de instala-
ción, la norma armonizada es la EN ISO 9001, de diciembre de
2000, completada en su caso para tener en cuenta el carácter especí-
fico del subsistema al que se aplica.
La auditoría deberá ser específica del subsistema de que se trate,
teniendo en cuenta al mismo tiempo la contribución específica del
solicitante al subsistema. El equipo de auditores incluirá al menos
un miembro experimentado en evaluación de la tecnología del2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 48
▼B
subsistema. El procedimiento de evaluación comprenderá una visita
de evaluación a las dependencias del fabricante.
La decisión se notificará al solicitante. La notificación contendrá las
conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.
3.4. El fabricante o fabricantes y, si procede, la entidad contratante se
comprometerán a cumplir las obligaciones derivadas del sistema de
calidad, tal como sea aprobado, y a mantenerlo de modo que siga
siendo adecuado y eficaz.
Informarán al organismo notificado que haya aprobado su sistema de
calidad de cualquieradaptación pr evista del mismo.
El organismo notificado evaluará los cambios propuestos y decidirá
si el sistema modificado de calidad sigue respondiendo a las exigen-
cias contempladas en el punto 3.2 o si debe procederse a una nueva
evaluación.
Notificará su decisión al solicitante. La notificación contendrá las
conclusiones del control y la decisión de evaluación motivada.
4. Vigilancia del sistema o sistemas de calidad bajo la responsabilidad
del organismo u organismos notificados
4.1. El objetivo de la vigilancia es garantizar que el fabricante o fabri-
cantes y, si procede, la entidad contratante cumplen correctamente
las obligaciones derivadas del sistema de calidad aprobado.
4.2. El organismo u organismos notificados en el punto 3.1 dispondrán
de un derecho de acceso permanente, a fines de inspección, a las
oficinas de estudios, zonas de construcción, talleres de fabricación,
lugares de montaje y de instalación, zonas de almacenamiento y, en
su caso, a las instalaciones de prefabricación o de ensayo y, de un
modo más general, a todos los lugares que estimen necesarios para
su misión, habida cuenta de la contribución específica del solicitante
al proyecto de subsistema.
4.3. El fabricante o fabricantes y, si procede, la entidad contratante o su
mandatario establecido en la Comunidad remitirán (o harán remitir)
al organismo notificado contemplado en el punto 3.1. todos los
documentos necesarios a tal fin y, en particular, los planes de aplica-
ción y los expedientes técnicos relativos al subsistema (en la medida
en que conciernan a la contribución específica del solicitante al
subsistema), en particular:
— la documentación relativa al sistema de calidad, incluidos los
medios concretos empleados para asegurarse:
— (para el director de obra) de que las responsabilidades y
facultades de que dispone la dirección para garantizar la
conformidad del subsistema completo están suficiente y
adecuadamente definidas,
— de que los sistemas de calidad de cada fabricante se
gestionan debidamente para garantizar la integración en el
subsistema,
— los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de
calidad dedicada al diseño, como los resultados de los análisis,
cálculos, ensayos, etc.,
— los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de
calidad dedicada a la fabricación (incluido el montaje y la insta-
lación), como los informes de inspección y datos de ensayos, los
datos de calibrado, los informes sobre la cualificación del
personal, etc.
4.4. El organismo u organismos notificados efectuarán periódicamente
auditorías con el fin de asegurarse de que el fabricante o fabricantes
y, si procede, la entidad contratante mantienen y aplican el sistema
de calidad.
Les proporcionarán un informe de auditoría. Las auditorías se reali-
zarán al menos una vez al año, y como mínimo una de ellas tendrá
lugar durante la ejecución de las actividades (diseño, fabricación,
montaje o instalación) relativas al subsistema objeto del procedi-
miento de verificación «CE» contemplado en el punto 6.
4.5. Además, el organismo u organismos notificados podrán efectuar
visitas imprevistas a los emplazamientos mencionados en el punto
4.2 del solicitante o solicitantes. Con ocasión de tales visitas, el
organismo notificado podrá efectuar o hacer efectuar auditorías
completas o parciales para verificar el buen funcionamiento del2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 49
▼B
sistema de calidad donde lo estime necesario. Proporcionará al soli-
citante o solicitantes un informe de visita y, si se realiza una
auditoría, un informe de auditoría.
5. El fabricante o fabricantes y, si procede, la entidad contratante
mantendrán a disposición de las autoridades nacionales durante un
período de diez años a partir de la fecha de última fabricación del
subsistema:
— la documentación contemplada en el segundo guión del segundo
párrafo del punto 3.1,
— las adaptaciones contempladas en el segundo párrafo del punto
3.4,
— las decisiones e informes del organismo notificado contemplados
en el último párrafo del punto 3.4 y en los puntos 4.4 y 4.5.
6. Procedimiento de verificación «CE»
6.1. La entidad contratante o su mandatario establecido en la Comunidad
presentará una solicitud de verificación «CE» del subsistema (por el
procedimiento del aseguramiento de la calidad completo con control
del diseño), incluida la coordinación de la vigilancia de los sistemas
de calidad prevista en los puntos 4.4 y 4.5, ante el organismo notifi-
cado de su elección. La entidad contratante o su mandatario
establecido en la Comunidad informará a los fabricantes afectados
de su elección y de la solicitud.
6.2. La solicitud deberá permitir comprender el diseño, la fabricación, la
instalación y el funcionamiento del subsistema y evaluarsu confor -
midad con los requisitos de la ETI.
Comprenderá:
— las especificaciones técnicas de diseño que se hayan aplicado,
incluidas las especificaciones europeas,
— la prueba de su adecuación, en particular cuando no se hayan
aplicado íntegramente las especificaciones europeas citadas en
la ETI. Esta prueba deberá incluir los resultados de los ensayos
efectuados por el laboratorio del fabricante o por su cuenta,
— el registro del subsistema «Energía», incluidas todas las indica-
ciones especificadas en la ETI,
— la documentación técnica relativa a la fabricación y el montaje
del subsistema,
— la lista de los componentes de interoperabilidad que vayan a
incorporarse al subsistema,
— la lista de todos los fabricantes que intervengan en el diseño, la
fabricación, el montaje y la instalación del subsistema,
— la demostración de que todas las etapas definidas en el punto 3.2
están cubiertas por los sistemas de calidad de los fabricantes o de
la entidad contratante de que se trate y la prueba de su eficacia,
— la indicación del organismo u organismos notificados encargados
de la aprobación y la vigilancia de estos sistemas de calidad.
6.3. El organismo notificado examinará la solicitud de control del diseño
y, si el diseño es conforme a lo dispuesto en la Directiva 96/48/CE y
en la ETI aplicable, expedirá al solicitante un informe de examen del
diseño. El informe contendrá las conclusiones del control del diseño,
sus condiciones de validez, las indicaciones necesarias para la iden-
tificación del diseño controlado y, en su caso, una descripción del
funcionamiento del subsistema.
6.4. Para las demás etapas de la verificación «CE», el organismo notifi-
cado controlará que todas las etapas del subsistema mencionadas en
el punto 3.2 estén suficiente y adecuadamente cubiertas por la apro-
bación y la vigilancia del sistema o sistemas de calidad.
Cuando la conformidad del subsistema a los requisitos de la ETI se
base en varios sistemas de calidad, se asegurará, en particular:
— de que las relaciones y las interfaces entre los sistemas de
calidad estén claramente documentadas,
— y de que, a nivel de contratista principal, las responsabilidades y
facultades de que dispone la dirección para garantizar la confor-
midad global del subsistema estén suficiente y adecuadamente
definidas.
6.5. El organismo notificado encargado de la verificación «CE», si no
efectúa la vigilancia del sistema o sistemas de calidad contemplados
en el punto 4, coordinará las actividades de vigilancia de los demás2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 50
▼B
organismos notificados encargados de dicha tarea, a fin de garantizar
una correcta gestión de las interfaces entre los distintos sistemas de
calidad con vistas a la integración del subsistema. La coordinación
llevará consigo el derecho del organismo notificado responsable de
la verificación «CE» a:
— que se le envíe toda la documentación (aprobación y vigilancia)
expedida porlos demás or ganismos notificados,
— asistir a las auditorías de vigilancia previstas en el punto 4.4,— provocar auditorías adicionales de conformidad con el punto 4.5,
bajo su responsabilidad y conjuntamente con los demás orga-
nismos notificados.
6.6. Cuando el subsistema satisfaga los requisitos de la Directiva 96/48/
CE y de la ETI, el organismo notificado, sobre la base del examen
del diseño y de la aprobación y la vigilancia del sistema o sistemas
de calidad, expedirá el certificado «CE» de verificación a la atención
de la entidad contratante o de su mandatario establecido en la Comu-
nidad, que, una vez en posesión del mismo, emitirá la declaración
«CE» de verificación destinada a la autoridad tutelar del Estado
miembro en el que esté situado o funcione el subsistema.
La declaración «CE» de verificación y los documentos que la acom-
pañen deberán ir fechados y firmados. La declaración deberá estar
redactada en la misma lengua que el expediente técnico y
comprenderá por lo menos la información indicada en el anexo V
de la Directiva 96/48/CE.
6.7. El organismo notificado será responsable de la constitución del expe-
diente técnico que debe acompañarla declar ación «CE» de
verificación. Dicho expediente técnico deberá contener al menos los
elementos indicados en el punto 3 del artículo 18 de la Directiva 96/
48/CE y, en particular:
— todos los documentos necesarios relativos a las características del
subsistema,
— la lista de los componentes de interoperabilidad incorporados al
subsistema,
— las copias de las declaraciones «CE» de conformidad y, en su
caso, de las declaraciones «CE» de idoneidad para el uso que
deben poseer dichos componentes con arreglo al artículo 13 de
la Directiva, acompañadas si procede de los documentos corres-
pondientes (certificados, documentos de aprobación y vigilancia
del sistema de calidad) emitidos porlos or ganismos notificados
sobre la base de la ETI,
— todos los elementos relativos a las condiciones y límites de utili-
zación,
— todos los elementos relativos a las instrucciones de manteni-
miento, vigilancia continua o periódica, reglaje y conservación,
— el certificado de verificación «CE» del organismo notificado
indicado en el punto 6.6, acompañado de las notas de cálculo
correspondientes y visado por éste, indicando que el proyecto es
conforme a la directiva y a la ETI y precisando, si procede, las
reservas formuladas durante la ejecución de las actividades que
no hayan sido retiradas; el certificado irá acompañado asimismo
de los informes de inspección y auditoría que el organismo haya
elaborado en el marco de su misión, tal como se precisa en los
puntos 4.4 y 4.5,
— el registro del subsistema Energía, incluidas todas las indica-
ciones especificadas en la ETI.
7. El expediente completo que acompaña al certificado «CE» de verifi-
cación se depositará ante la entidad contratante o su mandatario
establecido en la Comunidad en apoyo del certificado «CE» de veri-
ficación expedido por el organismo notificado y se adjuntará a la
declaración «CE» de verificación emitida por la entidad contratante
a la atención de la autoridad tutelar.
8. La entidad contratante o su mandatario establecido en la Comunidad
conservará una copia del expediente durante toda la vida útil del
subsistema. El expediente será comunicado a los demás Estados
miembros que así lo soliciten.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 51
▼B
ANEXO B
EVALUACIÓNDELOSCOMPONENTESDEINTEROPERABILIDAD
B.1. OBJETO
Este anexo se refiere a la evaluación de la conformidad de los componentes de
interoperabilidad (línea aérea de contacto, pantógrafo y llantas de rozamiento)
pertenecientes al subsistema «Energía».
B.2. CARACTERÍSTICAS
Las características de los componentes de interoperabilidad que deben evaluarse
en las distintas fases de diseño y producción aparecen marcadas con una cruz(X) en los cuadros B.1, B2 y B.3.
Cuadro B.1
Evaluacióndeloscomponentesdeinteroperabilidad:Líneaaéreadecontacto
1 23456
Características que deben evaluarse Evaluación en las fases siguientes
Características PuntoFases de diseño y desarrollo Fase de
producción
(serie)Análisis
del diseñoAnálisis
del proceso
de fabrica-
ciónEnsayo de
tipoExperiencia
en servicio
Geometría C.A. 4.1.2.1 X n. a. X n. a. X
Geometría C.C. 4.1.2.2Diseño de conjunto 5.3.1.1
Parámetros fundamen-
tales5.3.1.3
Capacidad de trans-
porte de corriente5.3.1.2 X n. a. n. a. n. a. n. a.
Velocidad de propaga-
ción de ondas5.3.1.4 X n. a. n. a. n. a. n. a.
Elasticidad y su unifor-
midad5.3.1.5 X n. a. X n. a. n. a.
Fuerza de contacto
media5.3.1.6 X n. a. X n. a. n. a.
Corriente en reposo 5.3.1.8 X n. a. X n. a. n. a.
Mantenimiento 5.3.1.7 n. a. n. a. n. a. n. a. X
n. a.: no aplicable.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 52
▼B
Cuadro B.2
Evaluacióndeloscomponentesdeinteroperabilidad:Pantógrafo
1 23456
Características que deben evaluarse Evaluación en las fases siguientes
Características PuntoFases de diseño y desarrollo Fase de
producción
(serie)Análisis
del diseñoAnálisis
del proceso
de fabrica-
ciónEnsayo de
tipoExperiencia
en servicio
Diseño de conjunto 5.3.2.1 X n. a. X n. a. X
Geometría del arco 4.1.2.3,
5.3.2.2X n .a . n .a . n .a . X
Capacidad de trans-
porte de corriente5.3.2.3 X n. a. n. a. n. a. X
Diseño del aislamiento 5.3.2.4 X n. a. X n. a. X
Zona de trabajo 5.3.2.5 X n. a. n. a. n. a. XFuerza de contacto
estática4.3.2.5,
5.3.2.6X n. a. X n. a. X
Fuerza media de
contacto y prestaciones
de interacción5.3.2.7 X n. a. X n. a. X
Estipulaciones alterna-
tivas en relación con la
fuerza de contacto5.3.2.7 X n. a. X n. a. X
Dispositivos de
despegue automático5.3.2.8 X n. a. X n. a. X
Corriente en reposo 5.3.2.9 X n. a. X n. a. n. a.
Nota: Con 25 kV/95 kV, 50 Hz, 1 min. y un pico de 250 kV, 1,2/50 µs.
n. a.: no aplicable.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 53
▼B
Cuadro B.3
Evaluacióndeloscomponentesdeinteroperabilidad:Frotadores
1 23456
Características que deben evaluarse Evaluación en las fases siguientes
Características PuntoFases de diseño y desarrollo Fase de
producción
(serie)Análisis
del diseñoAnálisis
del proceso
de fabrica-
ciónEnsayo de
tipoExperiencia
en servicio
Parámetros fundamen-
talesLongitud del
frotador5.3.3.1 X n. a. n. a. n. a. X
Materiales 5.3.3.2 n. a. n. a. X n. a. X
Capacidad de trans-
porte de corriente5.3.3.3 n. a. n. a. X n. a. n. a.
Corriente en reposo 5.3.3.4 X n. a. n. a. n. a. n. a.
Detección de roturas de
llantas de rozamiento5.3.3.5 X n. a. n. a. n. a. X
n. a.: no aplicable.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 54
▼B
ANEXO C
EVALUACIÓNDELSUBSISTEMA«ENERGÍA»
C.1. OBJETO
En el presente anexo se describe la evaluación de la conformidad del subsistema
«Energía».
C.2. CARACTERÍSTICAS Y MÓDULOS
Las características del subsistema que deben evaluarse en las distintas fases de
diseño, instalación y servicio aparecen marcadas con una cruz (X) en el cuadro
C.1.
Cuadro C.1
EvaluacióndelsubsistemaEnergía
12 3 4 5
Características que deben evaluarse Evaluación en las fases siguientes
Características PuntoFases de
diseño y
desarrolloFase de producción
Análisis del
diseñoConstrucción,
armado y
montajeArmado,
antes de la
puesta en
servicioValidación en
condiciones
de explota-
ción
Geometría de la línea aérea
de contacto4.1.2.1 X X X n. a.
4.1.2.2
Seguridad, puesta a tierra y
conexión equipotencial4.3.1.2 X X n. a. n. a.
4.3.2.2
Gradiente del hilo de
contacto4.1.2.1 X n. a. X n. a.
4.1.2.2
Envolvente dinámica 4.2.2.4 X n. a. n. a. n. a.Secciones de separación de
fases4.2.2.10 X n. a. X n. a.
Secciones de separación de
sistemas4.2.2.11 X n. a. X n. a.
Calidad de captación de
corriente4.3.2.3 X n. a. X n. a.
Espacio para la elevación 4.3.2.3 X n. a. X n. a.
Tensión y frecuencias 4.1.1 X n. a. n. a. XTensión útil media en una
zona de alimentación4.3.1.1 X n. a. n. a. X
Tipo de línea (rendimiento) 4.3.1.1 X n. a. X n. a.
4.3.2.1
Protección contra choques
eléctricos4.3.1.8 X X X n. a.
4.3.2.4
Protección eléctrica (coor-
dinación con el subsistema
Material Rodante)4.2.2.8 X n. a. X n. a.
Frenos de recuperación 4.3.1.4 X n. a. n. a. n. a.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 55
▼B
12 3 4 5
Características que deben evaluarse Evaluación en las fases siguientes
Características PuntoFases de
diseño y
desarrolloFase de producción
Análisis del
diseñoConstrucción,
armado y
montajeArmado,
antes de la
puesta en
servicioValidación en
condiciones
de explota-
ción
Mantenimiento 4.3.1.9 n. a. n. a. X n. a.
4.3.2.6
Aislamiento de la alimen-
tación eléctrica en caso de
peligro4.3.1.10 X n. a. n. a. n. a.
Continuidad de la alimen-
tación eléctrica4.3.1.11 X n. a. n. a. X
n. a.: no aplicable.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 56
▼B
ANEXO D
REGISTRO DE INFRAESTRUCTURAS, INFORMACIÓN SOBRE EL
SUBSISTEMA«ENERGÍA»
D.1. OBJETO
Este anexo contiene la información relativa al subsistema «Energía» que habrá
de incluirse en el registro de infraestructuras por cada tramo homogéneo de
líneas interoperables que haya de establecerse con arreglo al punto 4.2.3.5.
D.2. CARACTERÍSTICAS QUE ES PRECISO DESCRIBIR
El cuadro D.1 refleja las características relacionadas con la interoperabilidad del
subsistema «Energía» con respecto a las cuales es preciso proporcionar datos
porcada tr amo de línea.
Cuadro D.1
Informaciónquedeberáconsignarlaentidadcontratanteenelregistrodeinfraestructuras
Parámetro, elemento de interoperabilidad Punto
Indicación de tensión y frecuencia. 4.1.1
Altura del hilo de contacto en las líneas de alta velocidad
Utilización del Europantógrafo de 1 600 mm u otro pantógrafo
aceptado en la línea4.1.2.1, 4.1.2.2, 7.3
Velocidad del viento que debe considerarse 4.1.2.1, 4.1.2.2
Temperatura ambiente máxima 5.3.1.2
Viento cruzado mínimo 5.3.1.2Ajuste de la fuerza de contacto del pantógrafo 5.3.2.7Secciones de separación de fases: tipo de secciones de separa-
ción utilizadas.
Información sobre la explotación4.2.2.10
Secciones de separación de sistemas: tipo de secciones de
separación utilizadas
Información sobre la explotación: disparo de los disyuntores,
bajada de los pantógrafos4.2.2.11
Categoría de línea: declaración de rendimiento 4.3.1.1
Frenos de recuperación en el sistema de electrificación de
C.C.: aceptación o no4.3.1.4
Características de armónicos: datos eléctricos relativos a la
alimentación eléctrica4.3.1.7
Requisito de limitación de potencia/corriente a bordo: sí o no 4.2.2.5
Coordinación de la protección eléctrica 4.2.2.8Cualquier otra desviación de los requisitos establecidos en la
ETI2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 57
▼B
ANEXO E
COORDINACIÓN DE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE SUBES-
TACIONESYUNIDADESDETRACCIÓN
E.1. GENERALIDADES
Se verificará la compatibilidad de los sistemas de protección entre la unidad de
tracción y la subestación.
E.2. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOSToda unidad de tracción va provista de un disyuntor de capacidad superior o
inferior a la corriente máxima de cortocircuito que puede darse en el «primario»
de su circuito eléctrico, en función del sistema de tracción.
Cuadro E.1
Máximoniveldecortocircuitoentrelalíneadecontactoyelcarril
Sistema de alimentaciónSubestación generalmente conec-
tada en paraleloMáxima corriente de cortocircuito
con el carril que puede darse
S/N kA
25 000 V-50Hz C.A. N 15 (1)
15 000 V-16,7 Hz C.A. YY 403 000 V C.C. YY 50 (perspectiva sostenida) (
2)
1 500 V C.C. YY 75 (perspectiva sostenida) (2)
750 V C.C. YY 65 (perspectiva sostenida) (2)
(1) El valor de 12 kA era anteriormente el comúnmente aceptado.
(2) Véase la definición en la norma EN 50123-1.
Cuadro E.2
Acciónsobrelosdisyuntorescuandoseproduceunaaveríainternaenunaunidaddetracción
Sistema de alimentaciónCuando se produce una avería interna en las unidades de tracción
Orden de disparo del:
disyuntordel fíderde la subesta-
cióndisyuntorde la unidad de tr acción
25 000 V-50 Hz C.A. Disparo inmediato (1) Disparo inmediato
15 000 V-16,7 Hz C.A. Disparo inmediato (1) Primario del transformador
Disparo escalonado
Secundario del transformador
Disparo inmediato
C.C. Disparo inmediato (2) Disparo inmediato
(1) El disyuntor debe dispararse muy rápidamente con corrientes de cortocircuito de alta intensidad.
(2) Si la corriente del cortocircuito es de muy alta intensidad, los disyuntores de las subestaciones deben dispararse
muy rápidamente para evitar que el disyuntor de la unidad de tracción anule las averías en consecuencia.
E.3. REARME AUTOMÁTICO DE UNO O VARIOS DISYUNTORES DE
LA SUBESTACIÓN
Los sistemas de rearme automático (si existen) de los disyuntores de la subesta-
ción pueden reactivar la línea. En tal caso, estos disyuntores sólo podrán
rearmarse después de que se disparen los disyuntores de las unidades de tracción
presentes en la zona alimentada por la subestación. Los disyuntores de la unidad
de tracción se dispararán automáticamente, como se explica en el punto E.4.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 58
▼B
E.4. EFECTOS SOBRE LA UNIDAD DE TRACCIÓN DERIVADOS DE
LA PÉRDIDA DE TENSIÓN EN LA LÍNEA Y DE SU RECUPE-
RACIÓN
Los disyuntores de la unidad de tracción se dispararán automáticamente a los 3
segundos de producirse la pérdida de tensión en la línea.
Nota 1: Véase el anexo N de la presente ETI.
El disyuntor de la unidad de tracción no se rearmará antes de transcurridos tres
segundos desde la recuperación de la tensión en la línea.
Nota 2: El retardo de reactivación de la línea permite verificar si existe un
cortocircuito persistente.
E.5. SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN DE C.C.: CORRIENTE TRAN-
SITORIA DURANTE EL REARME
Esta disposición sólo es aplicable a las unidades de tracción C.C. equipadas con
un filtro de entrada.
Cuando se va a cerrar el disyuntor de una unidad de tracción, con el filtro de
entrada (si existe), la corriente transitoria no deberá provocar que los disposi-
tivos de protección de las subestaciones se disparen innecesariamente. La
información necesaria se obtendrá de las vías férreas afectadas cuando sediseñen filtros montados en los vehículos.
El diferencial di/dt de la corriente transitoria al cierre del disyuntor de la unidad
de tracción tendrá las siguientes características:
Cuadro E.3
Diferencialdi/dtalcierredeldisyuntordelaunidaddetracción
TT condición aplicable al di/dt
0 ms di/dt < 60 A/ms
20 ms di/dt < 20 A/ms
con una inductancia mínima de 2 mH en la línea aérea y en la subestación.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 59
▼B
ANEXO F
TIPODELÍNEA
F.1. OBJETO
El presente anexo se refiere a:
— líneas generalmente equipadas para velocidades de 250 km/h o superiores, y
— líneas acondicionadas para velocidades de aproximadamente 200 km/h.
F.2. OBJETIVOS
En el presente anexo se define el tipo de línea de una ruta en función del tráfico,
en términos de velocidad e intervalo mínimo entre trenes y de la potencia utili-
zada por la tracción a través del pantógrafo.
F.3. DEFINICIONESTipo de líneaClasificación de líneas en función de los parámetros descritos a continuación.Velocidad máxima de líneaVelocidad en km/h para la cual se ha autorizado la explotación de la línea.
Potencia utilizada por el tren a través del pantógrafo
Máxima potencia continua en MW demandados porel tr en, teniendo en cuenta
la potencia utilizada para la tracción (esfuerzo/curva de velocidad), el frenado
de recuperación y los sistemas auxiliares.
Mínimo intervalo posible entre trenesIntervalo en minutos que puede transcurrir entre el paso de dos trenes por un
mismo punto en condiciones de tráfico irregular, según admita el sistema de
señalización.
F.4. DATOS PARA TIPOS DE LÍNEASF.4.1.Generalidades
El cuadro F.1 contiene información común a todos los sistemas de electrifica-
ción.
Con respecto a las líneas de alta velocidad, se presupone lo siguiente: V
≥250 km/h; los sistemas de electrificación elegidos son C.A. 25 000 V — 50
Hz y C.A. 15 000 V — 16,7 Hz.
En relación con las líneas acondicionadas y líneas de enlace, el cuadro F.1
refiere todos los sistemas de electrificación que se utilizan en Europa, con inde-
pendencia de la velocidad de la línea.
Cuadro F.1
Tipodelínea
Gama de velo-
cidades vMínimo inter-
valo posible
entre trenesPotencia utili-
zada porel
tren a través
del pantógrafoTipo de línea
km/h Minutos MW
V≥3003 20-25 o
más
Ia
3 15-20 b
3 10-15 c
250≤V< 3002 20
IIa
3 15-20 b
3 10-15 c
4 15-20 d
4 10-15 e
5 15-20 f
5 10-15 g2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 60
▼B
Gama de velo-
cidades vMínimo inter-
valo posible
entre trenesPotencia utili-
zada porel
tren a través
del pantógrafoTipo de línea
km/h Minutos MW
200≤V< 2502 15
IIIa
3 10-15 b
4 10-15 c
5 10-15 d
160≤V< 2002 6-10
IVa
2 10-15 b
2 15-25 c
3 6-10 d
3 10-15 e
4 6-10 f
4 10-15 g
5 6-10 h
5 10-15 i
120-1602
(1)Va
3 b
4 c
5 d
< 1202
(1)V Ia
3 b
4 c
5 d
(1) En líneas con velocidad inferior a 160 km/h, el tipo de línea se definirá exclusivamente
en términos de velocidad de línea e intervalo mínimo entre trenes, debido a la granvariedad de potencias de los trenes que circulan por estas líneas.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 61
▼B
ANEXO G
FACTORDEPOTENCIADEUNTREN
G.1. OBJETO
Este anexo se aplica a los trenes diseñados para el tráfico interoperable en líneas
de la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad.
G.2. GENERALIDADES
A mayor factor de potencia, mejor rendimiento de la alimentación eléctrica, por
lo que se aplican las siguientes normas. La potencia capacitiva o inductiva de un
tren podrá utilizarse para cambiar y mejorar la tensión de la línea aérea.
G.3. DEFINICIÓN DE FACTOR DE POTENCIAEl factorde potencia total λse define por
λ=αcosφ
donde α= es el factorde defor mación y
φ,= el ángulo de fase.
G.4. FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA
G.4.1.Objetivo
Este punto se refiere al factor de potencia inductiva y al consumo de energía en
la gama de tensiones situada entre U
min1yUmax1, con arreglo al anexo N de la
presente ETI.
G.4.2.Requisitos
En relación con cada uno de los trenes interoperables que circulen por una línea
interoperable, se cumplirán los requisitos especificados en el cuadro G.1.
Cuadro G.1
Factordepotenciatotal λdeuntren
Consumo de
energía de un tren
MWCategoría de línea
De alta velocidad Acondicionada De enlace (3)
(a) P > 6 ≥0,95 ≥0,95 ≥0,95 (1)
(b) 2 < P ≤6 ≥0,93 ≥0,93 ≥0,93 (1)
(c) 0≤P≤2(2)(2)(2)
(1) Se trata de valores recomendados.
(2) A fin de controlar el factor de potencia total de la carga auxiliar de un tren durante las
fases de marcha a la deriva, la media total del valor λ(tracción y auxiliares) definida
por simulación o medición será superior a 0,85 a lo largo de un itinerario completo.
El cálculo de la media total del valor λcon respecto al itinerario de un tren se realiza a
partir de la energía activa WP(MWh) y la energía reactiva WQ(MVArh) obtenidas por
simulación del itinerario por ordenador o medidas en el propio tren.
λ¼1=1þWQ=WP2hir
(3) La entidad contratante podrá imponer condiciones —por ejemplo, económicas, de
explotación o de limitación energética— para la aceptación de trenes con factores de
potencia inferiores al valor objetivo.
En los depósitos o zonas de operación, cuando el tren esté parado y con la
potencia de tracción desconectada y la potencia activa obtenida de la línea aérea
supere los 10 kW por vehículo, el factor de potencia total resultante de la carga
del tren no será inferior a 0,8, pero con un valor objetivo de 0,9.
Los valores de las condiciones (a) y (b) se verificarán o medirán con un sistema
de alimentación que no limite los rendimientos del tren.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 62
▼B
G.5. FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA
En la gama de tensiones Umin1aUmax1definida en el anexo N de la presente ETI,
no se limitan los factores de potencia capacitiva. En la gama de tensiones Umax1aUmax2, ningún tren se comportará como un condensador eléctrico.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 63
▼B
ANEXO H
EQUIPOS DE LÍNEAS AÉREAS, INTERACCIÓN GEOMÉTRICA DE
LASLÍNEASAÉREASYLOSPANTÓGRAFOSYSISTEMASDEC.A.
H.1. OBJETO
El presente anexo se refiere a:
— los requisitos geométricos de las líneas aéreas de contacto,
— los requisitos geométricos de los pantógrafos, y— los requisitos aplicables a la interacción entre las líneas aéreas de contacto y
los pantógrafos
en las líneas de la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad alimentadas por
sistemas de C.A.
H.2. OBJETIVOS
Este anexo es complementario a los parámetros fundamentales especificados
para las líneas alimentadas por sistemas de C.A. Estos requisitos son necesarios
para garantizar la seguridad en la circulación de los trenes, una alimentación sin
interrupción o perturbaciones indebidas y una interacción sin excesivo desgaste
de los hilos de contacto y de los frotadores.
H.3. REQUISITOS GEOMÉTRICOSH.3.1.Líneasaéreasdecontacto
En el cuadro H.1 se establecen los requisitos geométricos con sus tolerancias.
Cuadro H.1
Geometríadelaslíneasaéreasdecontacto
NoDescripción Líneas de enlaceLíneas acondicio-
nadasLíneas de alta velo-
cidad
1 Altura del hilo de
contacto
1.1 Altura nominal del hilo
de contacto (mm)Entre 5 000 y
5 750 (1)(2)(3)Entre 5 000 y
5 500 (1)(3)5 080 o 5 300 (3)
1.2 Tolerancia (mm) ± 30 ± 30 0 + 20
1.3 Valores límite 4 950 y 6 200 4 950 y 6 200 —
2 Gradiente admisible del
hilo de contacto en
relación con la vía y
variación admisible del
gradienteVéase EN 50119, versión 2001, punto
5.2.8.2No se han previsto
gradientes acep-
tables
3 Desviación lateral
admisible del hilo de
contacto porefecto de
un viento cruzado
(mm) (3)≤400
(1) En líneas de enlace con tráfico mixto de viajeros y mercancías y en servicios de remolcado con gálibo sobredi-
mensionado, la altura del hilo de contacto podrá ser mayor, a condición de que el pantógrafo sea adecuado para
captar la corriente con la calidad especificada y que el despliegue del pantógrafo sea suficiente conforme a loespecificado en el punto 5.3.2.5.
(
2) En los cruces a nivel, la altura del hilo de contacto se estipulará con arreglo a la normativa nacional.
(3) La altura del hilo de contacto y la velocidad del viento que se tendrá en cuenta se especificarán en el registro de
infraestructuras definido en el anexo D de la presente ETI.
H.3.2.Pantógrafos
En el cuadro H.2 se presentan los requisitos geométricos de un pantógrafo
adecuado para la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad. La figura H.1
presenta los detalles del arco del pantógrafo. Como los pantógrafos se utilizarán
en todas las líneas de la red interoperable, no es posible hacer distinción entre
categorías de líneas.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 64
▼B
Cuadro H.2
Geometríadelarcodelpantógrafo
NoDescripción Todas las categorías de líneas
1 Anchura del arco del pantógrafo (mm) 1 600
2 Zona de trabajo del arco del pantógrafo (mm) 1 200
3 Anchura eléctrica del arco del pantógrafo, máxima (mm) 650
4 Longitud de los frotadores (mm) ≥800
5 Perfil del arco del pantógrafo Véase la figura H.16 Detector de defectos en el arco del pantógrafo Necesario
Figura H.1
Perfildelarcodelpantógrafo
1 Cuerno de material aislante.
2 Longitud mínima de la llanta de rozamiento.
3 Longitud proyectada.4 Zona de trabajo del arco.
5 Ancho del arco.
H.3.3.Seccionesdeseparacióndefases
Se describen dos tipos de secciones de separación de fases.En el caso de la disposición ilustrada en la figura H.2, la longitud de la sección
neutra es mayor que la distancia entre los pantógrafos más alejados en servicio
en un tren interoperable, que es de 400 m.
Figura H.2
Disposicióndelaseparacióndefasesconsecciónneutrallarga
Longitud D > 402 m.
Secciones superpuestas C: Pantógrafo en contacto con dos hilos de contacto.
En la figura H.3, la sección de separación total es más corta que la distancia de
143 m entre tres pantógrafos consecutivos.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 65
▼B
Figura H.3
Disposicióndelaseparacióndefasesconsecciónneutralcorta
Longitud D < 142 m
Secciones superpuestas C: Pantógrafo en contacto con dos hilos de contacto.
H.3.4.Ejemplodeseccióndeseparacióndesistemas
Cuando se negocian secciones de separación de sistemas con los pantógrafos
elevados, la sección de separación consta de tres secciones de línea de contacto
neutral aisladas entre sí. La longitud total será como mínimo de 402 m. La
figura H.4 ilustra el principio de diseño.
Figura H.4
Disposicióndelaseccióndeseparacióndesistemasconsecciónneutrallarga
H.3.5.Disposicióndelospantógrafosenlostrenes
Para negociar los tipos especificados de separaciones de fases, la separación
máxima de los pantógrafos es de 400 m, que es la longitud máxima del tren.
Además, la separación entre tres pantógrafos consecutivos será superior a
143 m. El pantógrafo situado entre otros dos puede colocarse en cualquier parte.
No podrá existir ninguna conexión eléctrica entre pantógrafos en servicio. La
figura H.5 ilustra la disposición de los pantógrafos.
Figura H.5
Disposicióndelospantógrafos
Longitud L1< 400 m.
Longitud L2> 143 m.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 66
▼B
H.3.6.Envolventedinámicaparaelpasodepantógrafos
La figura H.6 ilustra las dimensiones que debe tener el espacio necesario para el
paso de los Europantógrafos en las líneas interoperables. Además de este
espacio, la infraestructura tendrá en cuenta el espacio necesario para la instala-
ción de la propia línea de contacto y las necesarias holguras de seguridad. El
espacio depende del diseño de la línea de contacto individual y de la tensión
correspondiente.
En la figura H.6, el ancho L1se refiere a la altura del hilo de contacto de 5,0 m,
mientras que el ancho L2depende de la altura del hilo de contacto aplicable a
una línea específica. S es la previsión para la elevación correspondiente a 2
veces So, con arreglo a los cuadros 4.5 y 4.6.
El valorL2es:
L_{2} = 0,74 + 0,04 · H + 0,15 · H · C - 0,075 · C + 2,5 / R
donde se presupone que el ancho de vía máximo es 1,45 m; el peralte C, el
radio R y la dimensión H se miden en metros.
Figura H.6
Envolventedinámicaparaelpasodepantógrafosenlíneasinteroperables
El cuadro H.3 ilustra, a modo de ejemplo, las relaciones existentes entre el radio
de la vía, el peralte y las dimensiones L1yL2en líneas de alta velocidad con un
radio de vía superior a 3 000 m. La dimensión H es la suma de la altura del hilo
de contacto CWH y la previsión S para la elevación.
Cuadro H.3
Dimensiones de la envolvente dinámica para el paso del pantógrafo en las
líneasdealtavelocidad(ejemplos,radiodevíasuperiora3000m)
Peralte C
(m)Ancho L1a 5,00 m de
altura
(m)Ancho L2(véase la figura
H.6)
(m)
0,0 0,94 0,74 + 0,04 H
0,066 0,99 0,74 + 0,05 H0,180 1,08 0,73 + 0,07 H2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 67
▼B
ANEXO J
EQUIPOS DE LÍNEAS AÉREAS, INTERACCIÓN GEOMÉTRICA DE
LASLÍNEASAÉREASYLOSPANTÓGRAFOSYSISTEMASDEC.C.
J.1. OBJETO
El presente anexo se refiere a:
— los requisitos geométricos de las líneas aéreas de contacto,
— los requisitos geométricos de los pantógrafos, y— los requisitos aplicables a la interacción entre las líneas aéreas de contacto y
los pantógrafos,
en las líneas acondicionadas y líneas de enlace de la red ferroviaria transeuropea
de alta velocidad alimentadas porsistemas de C.C.
J.2. OBJETIVOS
Este anexo es complementario a los parámetros fundamentales especificados
para las líneas alimentadas por sistemas de C.C. Estos requisitos son necesarios
para garantizar la seguridad en la circulación de los trenes con una alimentación
sin interrupción o perturbaciones indebidas y una interacción sin excesivo
desgaste de los hilos de contacto y de los frotadores.
J.3. REQUISITOS GEOMÉTRICOSJ.3.1.Líneasaéreasdecontacto
En el cuadro J.1 se establecen los requisitos geométricos con sus tolerancias.
Cuadro J.1
Geometríadelaslíneasaéreasdecontacto
NoDescripción Líneas de enlace Líneas acondicionadas
1 Altura del hilo de contacto
1.1 Altura estándar del hilo de
contacto (mm)Entre 5 000 y
5 500 (1)(2)(3)Entre 5 000 y 5 500 (3)(4)
1.2 Tolerancia (mm) 0 + 60 0 + 60
1.3 Valores límite (mm) 4 900 y 6 200 (5) 4 900 y 6 200
2 Gradiente admisible del hilo de
contacto en relación con la vía
y variación de gradienteVéase EN 50119, versión 2001
No se han previsto gradientes aceptables
3 Desviación lateral admisible del
hilo de contacto porefecto de
un viento cruzado (mm)≤400
(1) En líneas de enlace con tráfico mixto de viajeros y mercancías y en servicios de remolcado con gálibo sobredi-
mensionado, la altura del hilo de contacto podrá ser mayor, a condición de que el pantógrafo sea adecuado para
captar la corriente con la calidad especificada y que el despliegue del pantógrafo sea suficiente conforme a lo
especificado en el punto 5.3.2.5.
(2) En los cruces a nivel, la altura del hilo de contacto se estipulará con arreglo a la normativa nacional.
(3) En las líneas italianas referidas en la nota 2 del cuadro 4.1, el hilo de contacto debe tener entre 5 000 mm y
5 300 mm de altura. El resto de valores se aplican a otros tipos de líneas.
(4) La altura del hilo de contacto y la velocidad del viento que se tendrá en cuenta se especificarán en el registro de
infraestructuras definido en el anexo D de la presente ETI.
(5) En las líneas de enlace de España: 4 600 mm y 6 200 mm.
J.3.2.Pantógrafos
En el cuadro J.2, se presentan los requisitos geométricos de un pantógrafo
adecuado para la red ferroviaria transeuropea de alta velocidad. La figura J.1
presenta los detalles del arco del pantógrafo. Como los pantógrafos se utilizarán
en las líneas de enlace y en las líneas acondicionadas de la red interoperable, se
hace distinción entre categorías de líneas.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 68
▼B
Cuadro J.2
Geometríadelarcodelpantógrafo
NoDescripciónTodas las categorías de
líneas
1 Anchura del arco del pantógrafo
1.1 Arco unificado (mm) 1 6001.2 Arco durante el período de transición
(mm)1 450 y 1 950
2 Zona de trabajo del arco del pantó-
grafo (mm)1 200
3 Longitud de los frotadores (mm) ≥800
4 Perfil del arco del pantógrafo
4.1 Perfil del arco unificado Véase la figura J.14.2 Perfil del arco de transición EN 50367
5 Conexión eléctrica entre pantógrafos Si existe tal conexión, se
dispondrá de un medio
para interrumpirla
6 Detectorde defectos en el ar co del
pantógrafoNecesario
Figura J.1
Perfildelarcodelpantógrafo
1 Cuerno de material aislante
2 Longitud mínima de la llanta de rozamiento3 Longitud proyectada
4 Zona de trabajo del arco
5 Ancho del arco
J.3.3.Envolventedinámicaparaelpasodepantógrafos
Las estipulaciones para el sistema de C.C. son las mismas que para el de C.A.
Véase el punto H.3.6 del anexo H.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 69
▼B
ANEXO K
FRENOSDERECUPERACIÓN
K.1. OBJETO
El presente anexo se refiere al tráfico interoperable en las líneas alimentadas por
un sistema de C.A. y establece las condiciones aplicables al uso de frenos de
recuperación en los sistemas de tracción.
Nota: En los sistemas de C.C., a petición de la empresa ferroviaria, la entidad
contratante podrá decidir sobre la aceptación de los frenos de recupera-
ción.
K.2. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL MATERIAL RODANTE
Los trenes no seguirán utilizando sus frenos de recuperación si
— se produce una pérdida de tensión de alimentación o un cortocircuito entre la
línea de contacto y el carril/tierra en el tramo alimentado por la subestación,
— la línea de contacto es incapaz de absorber la energía,— la tensión de línea es superior al valor U
max2. Véase el anexo N de la presente
ETI.
Si no está disponible la absorción de energía de realimentación por otros consu-
midores, el material rodante pasará a otros sistemas de freno.
K.3. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL SUBSISTEMA ENERGÍAEl subsistema energía debe diseñarse de modo que pueda utilizarse el freno de
recuperación como freno de servicio.
La entidad contratante pedirá a la compañía eléctrica que acepte la realimenta-
ción de la energía de frenado en la red de suministro, cuando esta energía no
pueda ser absorbida por otros consumidores de la red ferroviaria.
K.4. EVALUACIÓN
Los aparatos de control y protección de la subestación permitirán la realimenta-
ción de energía a la red de suministro. Los diagramas de conexiones permitirán
la evaluación.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 70
▼B
ANEXO L
TENSIÓN EN EL PANTÓGRAFO (ÍNDICE DE CALIDAD DE LA
ALIMENTACIÓNELÉCTRICA)
L.1. OBJETO
El objetivo de un estudio de diseño es definir las características de las instala-
ciones fijas. Estas instalaciones deben soportar las situaciones más severas
especificadas en el itinerario, a través de:
— el período de servicio más denso previsto en el itinerario, correspondiente al
horario de máxima afluencia de tráfico,
— las características de los diferentes tipos de trenes implicados, teniendo en
cuenta las unidades de tracción seleccionadas.
El presente anexo se refiere a:
— las líneas diseñadas para velocidades de 250 km/h o superiores, y
— las líneas acondicionadas para velocidades de aproximadamente 200 km/h.
L.2. OBJETIVOS
El objetivo es obteneruna indicación de la calidad de las instalaciones fijas par a
la tracción eléctrica. Se basa en un estudio matemático de la tensión presente en
una ruta electrificada con los trenes circulando conforme al itinerario de refe-
rencia.
El índice de calidad Umedia útilse calcula por simulación y puede verificarse reali-
zando mediciones concretas en un tren crítico.
Nota: Con el fin de garantizar los niveles de rendimiento para todos los trenes
en función del tipo de línea, la entidad contratante deberá diseñar sus
equipos de forma que el pantógrafo de cada tren que circule por la
sección alimentada reciba una tensión útil media suficientemente alta.
Esto no significa que los trenes no vayan a estar sometidos, durante
períodos muy cortos, a las tensiones extremas definidas en el anexo N
de la presente ETI.
L.3. DEFINICIÓN DE TENSIÓN ÚTIL MEDIA
La tensión útil media Umedia útilse calcula mediante simulación poror denadorde
una zona geográfica, teniendo en cuenta todos los trenes que han de circular por
dicha zona en un período determinado de tiempo, correspondiente al horario de
máxima afluencia de tráfico previsto en el itinerario. Dicho período de tiempo
deberá ser suficiente para tener en cuenta la solicitación máxima en cada tramo
electrificado en la zona geográfica.
Se tendrán en cuenta las características eléctricas de la instalación de alimenta-
ción y cada tipo de tren diferente utilizado en la simulación.
En cada etapa de la simulación se analiza la tensión fundamental que recibe el
pantógrafo de cada tren que circula por la zona geográfica. En los sistemas
C.A., se utiliza la media cuadrática (rms) de la tensión fundamental. En los
sistemas de C.C., se utiliza el valormedio. Esta etapa de la simulación tendr á
la duración justa para tener en cuenta todos los eventos previstos en el itinerario.
Los valores de tensión obtenidos en la simulación se utilizan para estudiar:
(1) El valor Umedia útilde la zona de alimentación.
Es el valormedio de todas las tensiones analizadas en esta simulación, que
da una indicación de la calidad de la alimentación eléctrica para toda la
zona.
Se incluyen en este análisis todos los trenes que circulan por la zona geográ-
fica en el horario de máxima afluencia de tráfico considerado, estén en
modo de tracción o no (parada, tracción, recuperación, marcha a la deriva)
en cada etapa de la simulación.
(2) El valor Umedia útildel tren.
Es el valormedio de todas las tensiones pr esentes en la misma simulación
que en el estudio de la zona geográfica, pero analizando exclusivamente las
tensiones aplicadas a un determinado tren en cada etapa, cuando el tren
recibe una carga de tracción (no está parado, ni en recuperación ni en
marcha a la deriva).
El valor medio de estas tensiones sirve para comprobar el rendimiento de
cada tren en la simulación y, en consecuencia, determina cuál es el tren
director, es decir, el tren cuya capacidad de aceleración resulta más limitada
poruna baja tensión.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 71
▼B
L.4. VALORES RECOMENDADOS DE TENSIÓN ÚTIL MEDIA EN EL
PANTÓGRAFO
El cuadro 1 señala los valores mínimos de tensión útil media Umedia útilen el
pantógrafo:
Cuadro L.1
Mínimatensiónútilmediaenelpantógrafo(kV)
Sistema de electrificaciónC.C. 1,5
kVC.C. 3 kVC.A. 15
kVC.A. 25
kV
Zona 1,30 2,80 14,2 22,5
Tren 1,30 2,80 14,2 22,5
L.5. RELACIÓN ENTRE LA TENSIÓN ÚTIL MEDIA Umedia útilYUmin1
El diseño de la alimentación eléctrica se realizará de tal modo que las simula-
ciones que permiten calcular la tensión útil media Umedia útilen el pantógrafo
nunca generen valores de tensión instantánea en el pantógrafo de un tren infe-
riores al límite « Umin1» señalado en el anexo N de la presente ETI para
circulaciones correspondientes al tipo de línea definido en el anexo F de la
presente ETI.
L.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE DETERMINAN LA TENSIÓN
EN EL PANTÓGRAFO PARA TRENES DE ALTA VELOCIDAD
El diseño de las instalaciones fijas de tracción eléctrica puede obtenerse simu-
lando el itinerario crítico, teniendo en cuenta la potencia utilizada por cada
tren en la simulación en cada intervalo de tiempo. Por encima de los aspectos
de calibrado de los equipos (transformadores, líneas aéreas, autotransformadores
para 2 × 25 kV y convertidores de C.C.) y de la compatibilidad con el rendi-
miento aparente tolerado en los puntos de conexión de alta tensión, la calidad
de la alimentación eléctrica constituye un importante parámetro de cualificación
para el sistema de alimentación analizado.
La curva característica del esfuerzo y velocidad de tracción que corresponde a
una unidad de tracción varía en función de la tensión que recibe el pantógrafo.
La envolvente de la curva característica de esfuerzo y velocidad de tracción en
condiciones de tensión reducida se determina en relación con la curva carac-
terística nominal, por extrapolación con respecto a la gama de velocidades,
siendo el coeficiente de proporcionalidad ligeramente inferior a la relación entre
la tensión del pantógrafo y la tensión nominal ( Upantógrafo/Unominal).
Los valores de tensión obtenidos deben permitir que se alcancen los niveles de
rendimiento deseados. Por ejemplo, a fin de estudiar la electrificación con 25
kV, seleccionaruna tensión mínima de 22,5 kV per mite no bajarestadística-
mente del límite mínimo de 19 kV. Es posible utilizar tensiones inferiores a 19
kV en períodos de circulaciones anómalas, sobre todo con trenes circulando a
intervalos muy cortos o en situaciones especiales que no siempre se dan en las
simulaciones, como la coincidencia de series de circulaciones en ambas direc-
ciones.
Deberá evaluarse la incidencia de las situaciones de rendimiento irregular, tanto
desde el punto de vista del sistema de alimentación como del gráfico de explo-
tación, teniendo en cuenta las reducciones de rendimiento permitidas.
La selección de la tensión útil media correcta conlleva las siguientes ventajas:
— permite que las unidades de tracción funcionen próximas a su tensión
nominal, optimizándose la eficiencia y el rendimiento,
— asegura que se respeten los valores mínimos de tensión especificados por las
normas,
— refleja el hecho de que las instalaciones fijas de tracción eléctrica alcanzan
el rendimiento correcto y que, en consecuencia, cabe considerar mayor
afluencia de tráfico,
— permite afrontar determinadas situaciones de tráfico irregular.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 72
▼B
L.7. CÁLCULO DE LA TENSIÓN ÚTIL MEDIA EN EL PANTÓGRAFO
La tensión útil media Uútil mediaen el pantógrafo se define de la forma siguiente:
donde:
Tj= período de estudio o integración del tren número j,
n = número de trenes considerados en el estudio.
En los sistemas de alimentación de C.A.:
Upj= tensión eficaz momentánea a la frecuencia de alimentación que recibe
el pantógrafo del tren número j,
|Ipj| = módulo de corriente eficaz momentánea a la frecuencia de alimentación
que recibe el pantógrafo del tren número j.
En los sistemas de electrificación de C.C.:
Upj= tensión media momentánea de C.C. que recibe el pantógrafo del tren
número j,
|Ipj| = módulo de corriente media momentánea de C.C. que recibe el pantó-
grafo del tren número j.
Esto representa la relación existente entre la potencia media calculada para el
tren o trenes durante sus secuencias de tracción y la corriente media correspon-
diente.
Se obtiene un resultado equivalente con la siguiente fórmula, que es más
adecuada para algunos programas informáticos:
donde:
n = número de trenes considerados en la simulación,
Uj,k= tensión eficaz a la frecuencia de alimentación evaluada en la etapa de
cálculo básico correspondiente a los sistemas de electrificación por
C.A.;
tensión media obtenida en la etapa de cálculo básico correspondiente a
los sistemas de electrificación por C.C.,
M = número de etapas de cálculo que incluye el período de integración,N = número de períodos de integración contemplados en la simulación,∆t= tiempo durante el que se simula cada etapa M;
Nota:La etapa de simulación ∆tha de tener la duración justa para tener
en cuenta todos los eventos previstos en el itinerario.
Esta expresión de la tensión tiene la ventaja de que refleja con bastante exac-
titud la calidad de la alimentación eléctrica en el caso de simulaciones de
tráfico que comprenden un gran número de trenes en la vía férrea analizada.
La fórmula anterior se utiliza para estudiar:
Una parte geográfica (es decir, la parte de la red que se analiza) en un período
de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los trenes que pasan por esa
parte, estén en modo de tracción o no (parada, tracción, recuperación, deriva).
Porconsiguiente, el valorde la tensión útil media U
media útiles un indicadorde
la calidad de la alimentación eléctrica para toda la parte en cuestión.
La tensión útil media que recibe el pantógrafo de cada uno de los trenes que
circulan por la parte de la línea analizada; sólo se tienen en cuenta los períodos
de tracción del tren. En este caso, n es igual a 1 en la fórmula anterior. Este
valor sirve para controlar el rendimiento de cada tren en la simulación y, en
consecuencia, determina cuál es el tren director.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 73
▼B
L.8. ÍNDICE DE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L.8.1.Umediaútil(zona)
Qué Cuándo Cómo Condición de aceptación
Simulación
En una zona definida
del sistema de
alimentación eléc-tricaDespués de cada
simulaciónUtilizando los resultados
de la simulación de los
trenes en la zona consi-derada y del cálculo defi-
nido en el punto L.3El valores super iora los
indicados en la fila
«Zona» del cuadro 4
L.8.2.U
mediaútil(tren)
Qué Cuándo Cómo Condición de aceptación
Simulación
Para un tren definido
en el itinerario de la
simulación: básica-
mente, el tren de
dimensionamientoDespués de las
simulacionesUtilizando los resultados
de la simulación y del
cálculo definido en el
punto L.3El valores super iora los
indicados en la fila «cada
tren» del cuadro L.1
(líneas ETI o líneas
clásicas)
L.8.3.Relaciónentre UmediaútilyUmin1
Qué Cuándo Cómo Condición de aceptación
Simulación
Después de cada
simulaciónUtilizando los resultados
de la simulación de cada
tren considerado en la
zona; sólo se realizará
un ensayo si el valor
Umedia útilen el pantógrafo
es superior a los valores
estipulados en el punto
L.5Comprobar que la tensión
que recibe el pantógrafo
de cada tren nunca sea
inferior a Umin12002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 74
▼B
ANEXO M
ENSAYOYVERIFICACIÓNDELASLLANTASDEROZAMIENTO
M.1. OBJETO
Este anexo se aplica a los ensayos y verificaciones de las llantas de rozamiento
utilizadas en los pantógrafos de las circulaciones interoperables de alta velo-
cidad.
M.2. LLANTAS DE ROZAMIENTOM.2.1.Generalidades
Se escogerá el tipo de frotador con arreglo a las características siguientes:
— capacidad de transporte de corriente,
— fuerza estática,
— material de fabricación.
El material de fabricación de las llantas de rozamiento será aceptable para la
entidad contratante. Los materiales habitualmente utilizados son:
— carbono puro, si es necesario impregnado con un aditivo,
— acero al cobre, aleación de cobre, cobre,
— carbono recubierto con hoja de cobre,
— material sinterizado.
Para utilizar otros materiales, será necesario aportar pruebas de que sus carac-
terísticas son iguales o mejores que las atribuidas a los materiales
recomendados.
Para explotar las líneas de contacto con llantas de rozamiento de material dife-
rente, será preciso alcanzar un acuerdo entre la entidad contratante y la empresa
de transporte ferroviario.
Nota: Si se utiliza material mixto para fabricar las llantas de rozamiento utili-
zadas en las redes, podría aumentar el desgaste de las llantas de
rozamiento y del hilo de contacto.
M.3. CORRIENTE EN REPOSOM.3.1.Condicionesdeensayo
En los sistemas de C.C., se comprobará el calentamiento provocado en el hilo
de contacto por la corriente en reposo. No es necesario realizar esta comproba-
ción en los sistemas de C.A. porque la corriente en reposo es menor.
El ensayo se realizará con un pantógrafo equipado con un arco que incorpore
dos llantas de rozamiento.
Los dos llantas de rozamiento se ensayarán sobre una superficie plana de
acuerdo con una condición de uso.
El pantógrafo se montará sobre una unidad de tracción. El ensayo se realizará en
un entorno protegido (en un taller cerrado), a fin de evitar que se vea afectado
por las corrientes de aire.
Se realizará además con uno o dos hilos de contacto equipados con sensores de
temperatura. Estos sensores se colocarán a dos milímetros de la superficie de
contacto.
M.3.2.Procedimientodeensayo
El ensayo se realizará con la fuerza de contacto estática especificada en el punto
5.3.2.6.
La corriente transmitida por el pantógrafo estará relacionada con el consumo
máximo del material rodante, con los límites especificados en el punto 5.3.3.4.
Cada ensayo tendrá una duración de 30 minutos, a menos que uno de los
sensores indique que la temperatura alcanza el valor máximo admisible para
los hilos de contacto. Este valor será especificado por la entidad contratante.
En este caso, se interrumpirá el ensayo.
La intensidad de la corriente y la temperatura se registrarán de forma continua.El ensayo se considerará satisfactorio si, transcurridos 30 minutos, la tempera-
tura máxima de los hilos de contacto no supera el valor límite estipulado.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 75
▼B
M.4. CORRIENTE EN CONDICIONES DE CARGA ELÉCTRICA
M.4.1.Condicionesdeensayo
En los sistemas de C.C., se comprobará el desgaste provocado en las llantas de
rozamiento por la corriente en condiciones de carga eléctrica. No es necesario
realizar esta comprobación en los sistemas de C.A. porque la corriente con cargaeléctrica es menor.
Condiciones de ensayo
El pantógrafo se montará sobre una unidad de tracción cuya capacidad permita,
como mínimo, captar la máxima corriente eléctrica.
El pantógrafo equipado con las llantas de rozamiento de ensayo se instalará de
tal manera, durante las circulaciones sobre vía y antes de las mediciones, que se
establezcan las peores condiciones para la transmisión de corriente.
M.4.2.Procedimientodeensayo
La unidad de tracción remolcará un tren que tenga la masa máxima admisible a
una velocidad tal que se alcance la corriente máxima.
En cada configuración, se transmitirá la intensidad máxima de corriente durante
las mediciones pertinentes, en un intervalo de 30 minutos.
A fin de asegurar que el rendimiento de las llantas de rozamiento en marcha sea
suficientemente representativo, se realizarán diez circulaciones de medición en
cada configuración.
Se recomienda sustituir las llantas de rozamiento en todo caso al cabo de cada
ciclo de diez circulaciones.
Después de cada ciclo, se comprobará el estado de las llantas de rozamiento y se
determinará el grado de desgaste (mm/1 000 km) para poder evaluar su rendi-
miento en marcha.
El ensayo se considerará satisfactorio si no se detecta ningún defecto que pueda
perjudicar el rendimiento de las llantas de rozamiento en marcha y si el grado
de desgaste se ajusta al rendimiento en marcha indicado en la ETI Energía.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 76
▼B
ANEXO N
TENSIÓNYFRECUENCIADELOSSISTEMASDETRACCIÓN
N.1. OBJETO
En este anexo se definen la tensión y la frecuencia y sus tolerancias en los
terminales de la subestación y en el pantógrafo.
N.2. TENSIÓN
En el cuadro N.1 se detallan las características de los principales sistemas de
tensión eléctrica (salvo las sobretensiones).
Cuadro N.1
Tensionesnominalesysusvaloresyduracioneslímiteadmisibles
Sistema de elec-
trificaciónTensión mínima
no permanenteTensión mínima
permanenteTensión
nominalTensión máxima
permanenteTensión máxima
no permanente
Umin2
(V)Umin1
(V)Un
(V)Umax1
(V)Umax2
(V)
C.C. (valores
medios)400 (1) 400 600 720 800 (2)
400 (1) 500 750 900 1 000 (2)
1 000 (1) 1 000 1 500 1 800 1 950 (2)
2 000 (1) 2 000 3 000 3 600 3 900 (2)
C.A. (valores
eficaces)11 000 (1) 12 000 15 000 17 250 18 000 (2)
17 500 (1) 19 000 25 000 27 500 29 000 (2)
(1) Las tensiones entre Umin1yUmin2no durarán más de dos minutos.
(2) Las tensiones entre Umax1yUmax2no durarán más de cinco minutos.
— La tensión del carril de conexiones en la subestación con todos los disyun-
tores abiertos será igual o menor que Umax1.
— En condiciones normales de servicio, las tensiones se mantendrán entre Umin1yUmax2.
En condiciones de servicio anómalas, son aceptables tensiones entre Umin1y
Umin2.
RelaciónUmax1/Umax2
Cada aparición de Umax2irá seguida de un nivel inferior o igual a Umax1durante
un período sin especificar.
Tensiónmínimadeservicio
En condiciones de servicio anómalas, Umin2es el límite inferior de tensión en la
línea aérea de contacto con la que han de funcionar los trenes.
Nota: Valores recomendados de disparo en condiciones de subvoltaje:
Los relés de subvoltaje instalados en puntos fijos o a bordo pueden ajus-
tarse a un valor entre el 85 % y el 95 % de Umin2.
N.3. FRECUENCIA
La frecuencia del sistema de tracción eléctrica de 50 Hz viene impuesta por la
red trifásica. Por consiguiente, se aplican los valores establecidos en la norma
EN 50160. La frecuencia del sistema de tracción eléctrica de 16,7 Hz (excepto
en el caso del convertidor síncrono-asíncrono) no viene impuesta por la red
trifásica.
En el cuadro N.2 se indican los valores aplicables a ambos sistemas eléctricos.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 77
▼B
Cuadro N.2
Frecuenciaenelsistemadeelectrificaciónferroviariaysuslímitesadmisibles
DuraciónFrecuencia nominal del
sistemaSistema de electrificación ferroviaria alimentado por:
una red trifásica interco-
nectadauna red trifásica no inter-
conectada
95 % de una semana50 Hz50,50 Hz 51,00 Hz
49,50 Hz 49,00 Hz
16,7 Hz16,83 Hz n.a.
16,50 Hz n.a.
100 % de una semana50 Hz52,00 Hz 57,50 Hz
47,00 Hz 42,50 Hz
16,7 Hz17,36 Hz 17,00 Hz
15,69 Hz 16,17 Hz
n.a.: No aplicable.
Nota: En la práctica, la variación de frecuencia se controla en Europa con más
precisión de lo indicado en el cuadro.
N.4. METODOLOGÍA DE ENSAYO
N.4.1.Medicióndelatensiónenlalínea
N.4.1.1. Material rodante
El material rodante se ensayará con arreglo a lo dispuesto en el punto 9.15 de la
norma EN 50215: 1999.
N.4.1.2. Instalaciones fijas
Dónde Cuándo Cómo Condición de aceptación
N 4.1.2.1. Subesta-
ción:
carril de conexiones,
disyuntores de línea
abiertos, condiciones
normales de explota-
ciónEn la puesta en
servicio— registrador de tensión
para la frecuencia
fundamental, o
— registradores de datos
digitales con una
gama de frecuencias
igual o superior a 2
kHz
(promedio en un
segundo)
— período de medición,
un minutoTodos los valores de
tensión son menores o
iguales que Umax1
N.4.1.2.2. Si hay
algún dispositivo de
acondicionamiento
de tensión instalado
en la línea:
realícese la medición
a ambos lados del
dispositivo en condi-
ciones de ausencia
de carga y en condi-
ciones normales de
explotaciónEn la puesta en
servicio y en
explotaciónSin carga ⇒véase
«subestación».
En explotación ⇒véase
«medición específica»Sin carga ⇒véase «subes-
tación»
En explotación ⇒véase
«medición específica»2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 78
▼B
Dónde Cuándo Cómo Condición de aceptación
N.4.1.2.3. Medición
específica:
en el punto donde se
sitúan los problemasEn respuesta a
problemas— registradores de
tensión para la
frecuencia funda-
mental o
— registradores de datos
digitales con una
gama de frecuencias
igual o superior a 2
kHz
(promedio en un
segúndo)
— período de medición:
mínimo 1 hora y
máximo de una
semana— Todos los valores de
tensión son mayores o
iguales que Umin2
— Las duraciones de todas
las tensiones inferiores
aUmin1son menores o
iguales que la letra en
el requisito a) del punto
4.1
— Valormedio de tensión
entre Umin1yUmax1
— Las duraciones de todas
las tensiones inferiores
aUmax1son menores o
iguales que la estable-
cida en la letra b) del
punto 4.1
— Todos los valores de
tensión son menores o
iguales que Umax2
N.4.2.Medicióndelafrecuenciaenlalínea
Dónde Cuándo Cómo Condición de aceptación
Supervisión continua
Sólo para redes que
no tienen la imposi-
ción de la red trifá-
sica
Continua en cone-
xión con el control
por bucle cerrado de
frecuencia en las
estaciones genera-
doras o en el centro
de control de la redEn la puesta en
servicio y en
explotaciónRegistradores de datos
digitales con una gama
de frecuencias ≥2 kHzTodos los valores de
frecuencia están en la
gama de la última columna
del cuadro 22002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 79
▼B
ANEXO O
LIMITACIÓNDELCONSUMOMÁXIMODEENERGÍA
O.1. OBJETO
En este anexo se establecen los requisitos aplicables a los dispositivos de limi-
tación de corriente y potencia instalados a bordo de las unidades de tracción.
O.2. CORRIENTE MÁXIMA DEL TREN
En el cuadro O.1 se indica la corriente máxima admisible del tren. Estos niveles
se aplican tanto en el modo de tracción como de recuperación. En el registro de
infraestructuras se consignarán valores inferiores para las líneas con fuentes dealimentación débiles (véase el anexo D de la presente ETI).
Cuadro O.1
Corrientemáximaadmisibledeltren(amperios)
Sistema de alimen-
taciónLínea de alta velo-
cidadLínea acondicio-
nadaLínea de enlace
750 V C.C. — — 6 800
1 500 V C.C. (1) — 5 000 5 000
3 000 V C.C. 4 000 4 000 2 500
15 000 V 16,7 Hz
C.A.1 700 1 000 900
25 000 V 50 Hz
C.A.1 500 600 500
(1) Estos valores pueden superarse en líneas especiales (por ejemplo, mercancías en áreas
de montaña o redes suburbanas).
O.3. REGULACIÓN AUTOMÁTICA
Los trenes irán equipados con un dispositivo automático que se adapte al nivel
del consumo de energía, en función de la tensión de la línea aérea en régimen
permanente. En la figura O.1 se indica la corriente en función de la tensión de la
línea aérea de contacto.
Esta figura no se aplica en el modo de frenado de recuperación.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 80
▼B
Figura O.1
Corrientemáximadeltrenfrentealvoltaje
Imáxcorriente máxima consumida por el tren
A sin tracción
B nivel de corriente superadoC niveles de corriente admisibles
a factorindicado en el cuadr o O.2.
Cuadro O.2
Valoresdelfactora
Sistema de
alimenta-
ción25 000 V -
50 Hz C.A.15 000 V
16,7 Hz
C.A.3 000 V
C.C.1 500 V
C.C.750 V C.C.
a 0,9 0,95 0,9 0,9 0,8
O.4. DISPOSITIVO LIMITADOR DE POTENCIA O CORRIENTE
A fin de que una unidad de tracción potente pueda prestar servicio en cualquier
parte (líneas con alimentación débil o adecuada), es necesario instalar a bordo
un selector de corriente o potencia que limite la demanda energética del tren a
la capacidad eléctrica de la línea. Esto es aplicable exclusivamente a las líneas
acondicionadas y líneas de enlace de la red transeuropea de alta velocidad y en
todas las demás líneas de la red convencional.
La entidad contratante ha de declarar la limitación requerida de cada línea en el
registro de infraestructuras.
Este parámetro puede establecerlo el conductor de forma manual o, si la línea
está equipada para ello, se realizará automáticamente.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 81
▼B
ANEXO P
CARACTERÍSTICAS DE ARMÓNICOS Y SOBRETENSIONES RELA-
CIONADASENLALÍNEAAÉREADECONTACTO
P.1. OBJETO
En este anexo se definen los requisitos necesarios para evitar sobretensiones
inaceptables en la línea aérea de contacto, causados por los armónicos generados
porlas unidades de tr acción.
P.2. GENERALIDADESLas características de armónicos de la fuente de alimentación y del material
rodante que circula por la red ferroviaria determinan las sobretensiones que se
producen en las líneas aéreas de contacto. A fin de lograr la compatibilidad del
sistema eléctrico en régimen permanente y en condiciones dinámicas, dichas
sobretensiones no deben alcanzar los valores críticos de la gama de frecuencias
correspondiente. Con los dispositivos de protección instalados, las sobreten-
siones provocan la interrupción del servicio normal y son más críticos desde el
punto de vista de la explotación que desde los aspectos de seguridad.
Las sobretensiones se deben a los efectos físicos siguientes:SobretensionesprovocadasporlainestabilidaddelsistemaLos vehículos ferroviarios modernos con propulsión por ondulador y sistemas
auxiliares, así como convertidores de frecuencias estáticas de enlace son gene-
ralmente dispositivos activos que son capaces de transferir energía de una
frecuencia a otra del espectro. Su comportamiento de transferencia viene deter-
minado en gran medida por los controladores, así como por los elementos
pasivos del sistema.
Los controladores han de ajustarse de tal manera que se obtengan resultados
estables en todas las condiciones de explotación. En un sistema inestable, los
valores físicos (como voltajes o corrientes) o bien tienden hacia el infinito y
causan una parada de protección en la realidad (esto vale para sistemas lineales
y alineales) o bien oscilan de forma constante (régimen permanente) en una o
varias frecuencias (sólo posible en sistemas alineales).
Las cuestiones de estabilidad siempre están relacionadas con los bucles de reali-
mentación del sistema, especialmente a través de uno o varios controladores de
uno o varios subsistemas eléctricos. No hay una fuente de excitación explícita,
bastan pequeñas perturbaciones. Esto ha de distinguirse del resto de casos
descritos a continuación, donde siempre existe una fuente de excitación y una
vía de transmisión o amplificación.
Normalmente, las oscilaciones que pueden causar las inestabilidades están en la
gama de frecuencias de hasta 500 Hz (ancho de banda de los controladores
pertinentes). Las oscilaciones de baja frecuencia (por debajo y alrededor de la
frecuencia de alimentación) afectan en gran medida a las características
alineales de los vehículos modernos, pudiéndose linealizar de forma aproximada
las inestabilidades de las frecuencias más altas.
SobretensionesprovocadasporarmónicosLos onduladores de estado sólido (tanto los controlados por ángulo de fase como
los de conmutación forzada) instalados en el material rodante o utilizados para
la alimentación eléctrica, producen armónicos de corriente y voltaje que pueden
representarse por fuentes de corriente o voltaje de forma simplificada. Cada tipo
de convertidor genera un espectro típico de corriente o voltaje. El convertidor,
junto con elementos pasivos como transformadores y filtros, presenta un
comportamiento de fuente de corriente o de voltaje, incluida una impedancia
interna típica.
Todos los sistemas de alimentación eléctrica incluyen resonancia, debido a la
resonancia de las líneas y los cables de transmisión, y en algún caso también
debido a la presencia de componentes de filtrado pasivo. Esto produce la ampli-
ficación de los armónicos inyectados por los convertidores en el sistema de
alimentación. La amplificación (o supresión parcial) se produce tanto en la posi-
ción del convertidor (debido a la impedancia de línea vista desde el mismo)
como entre esta posición y otras posiciones de la red (comportamiento de trans-
ferencia de la propia alimentación eléctrica).
La amplificación de armónicos fuertes puede dar lugar a sobretensiones impor-
tantes, ya sea en la posición del vehículo o en una posición totalmente diferente
de la red.
El sistema de alimentación (subestaciones y línea aérea de contacto) tiene picos
de resonancia debido a sus parámetros distribuidos: inductancia y capacitancia
por unidad de longitud. Estos picos de resonancia pueden provocar enormes2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 82
▼B
corrientes y voltajes resonantes. Más de 100 veces podría ser la relación entre la
corriente máxima y mínima registrada a lo largo de la línea aérea de contacto a
determinadas frecuencias de resonancia. En los vehículos con convertidores de
cuatro cuadrantes, los armónicos de corriente en el pantógrafo podrían tripli-
carse si la impedancia neta de alimentación es distinta de cero.
Otros fenómenos técnicos que es preciso tener en cuenta para la compatibilidad
de los sistemas eléctricos entre la fuente de alimentación y el material rodanteson los siguientes:
— múltiples cruces por cero,
— picos y valles de tensión, transitorios,— variaciones de fase de la tensión de alimentación,— oscilaciones de baja frecuencia.
Desde el punto de vista de las interferencias conducidas, los siguientes efectos
pueden serimpor tantes:
— patinaje/deslizamiento de las ruedas,
— carga auxiliar,— episodios dinámicos,— armónicos procedentes del convertidor auxiliar,— modulaciones producidas por diferentes convertidores.
P.3. PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓNToda unidad de tracción o componente de la infraestructura que se incorpore,
tanto nuevo como reformado (por ejemplo, equipos de alimentación eléctrica,
convertidores estáticos o cables de alta tensión), se integrará en la red de
alimentación existente con las unidades de tracción.
La compatibilidad entre las unidades de tracción y las infraestructuras existentes
y las unidades de tracción y las infraestructuras futuras ha de verificarse en
función de los fenómenos descritos en el punto P.2.
Los organismos o partes afectados son:
— la entidad contratante,
— las empresas de transporte ferroviario que gestionan el tráfico existente,
— el comprador o propietario de las nuevas unidades de tracción o equipa-
mientos de infraestructuras,
— el fabricante de las nuevas unidades de tracción o equipamientos de infraes-
tructuras.
Si se elaborase una especificación general para el material rodante o sistema de
alimentación eléctrica, que evitase las sobretensiones en cualquier situación,
podría ser muy conservadora e imposible de aplicar. Por consiguiente, para veri-
ficar la compatibilidad debería aplicarse un proceso como el descrito en el punto
P.6 (caso de compatibilidad).
P.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FIJAS DE
ALIMENTACIÓN DE TRACCIÓN
Obtener una caracterización completa y pormenorizada de las instalaciones fijas
de alimentación eléctrica requeriría un esfuerzo inmenso. Además, no es posible
realizar una caracterización general y sencilla que pueda aplicarse a todos los
tipos de instalaciones fijas y que sea apropiada para el caso de compatibilidad
(punto P.6).
Los valores de los sistemas serán establecidos por la entidad contratante.
P.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS TRENESLos valores de los vehículos serán indicados a la entidad contratante por las
empresas de transporte ferroviario que gestionen el tráfico existente.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 83
▼B
Figura P.1
Procedimientoparaintroducirunnuevovehículoounnuevoelemento
2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 84
▼B
P.6. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD
El estudio de compatibilidad (o caso de compatibilidad) es un proceso por el
que se demuestra la compatibilidad del nuevo material rodante o del nuevo
componente de infraestructura con la red de alimentación y las unidades de trac-
ción existentes. Tal como se ilustra en la figura P.1, la primera actividad es la
planificación de todo el caso de compatibilidad. El diagrama de flujos se aplica
al nuevo material rodante y también a los nuevos componentes de alimentación
eléctrica de las infraestructuras. Se trata de un procedimiento para su introduc-
ción en un sistema ferroviario existente.
La entidad contratante es la responsable de la caracterización de la infraestruc-
tura y de la red global, tal como se ha descrito en los puntos P.4 y P.5. También
es la responsable de la definición de los criterios particulares de aceptación que
han de aplicarse a los vehículos o a los nuevos componentes de las infraestruc-
turas, tal como se describe en los pasos 1 a 7 del cuadro P.1. El comprador o
propietario del nuevo componente (unidad de tracción o equipo de alimentación)
ha de realizar un estudio para demostrar su compatibilidad. Los criterios parti-
culares de aceptación son necesarios para garantizar la compatibilidad con el
sistema completo, tal como se describe en el punto P.7.
Cuadro P.1
Descripciónporpasos
NoTítulo Descripción Responsable
1 Plan de verificación de la
compatibilidadUn plan para una verifica-
ción de compatibilidad
específica define el objeto
del análisis y las tareas y
responsabilidades exactas
de cada cual. Este plan
constituye un acuerdo
entre todas las partes
implicadasLa organización encargada
de la verificación de compa-
tibilidad, normalmente el
proveedor del nuevo
elemento
2 Caracterización de la
infraestructura existenteCaracterísticas de la
infraestructura existente
(principalmente el sistema
de alimentación eléctrica),
información relevante para
la compatibilidad. Esta
información puede facili-
tarse en forma de modelos
informatizadosLa entidad contratante
3 Caracterización del mate-
rial rodante existenteCaracterísticas de los
vehículos que ya circulan
por la red, información
relevante para la compati-
bilidad con la fuente de
alimentación. Estas carac-
terísticas pueden facili-
tarse en forma de
modelos informatizadosEmpresa operadora o
propietaria del material
rodante
4 Caracterización de las
condiciones de explota-
ción existentesInformación relativa a la
explotación del sistema
actual: número de trenes
en servicio, itinerarios
típicos, disposiciones de
alimentación normal y
disposiciones de alimenta-
ción de emergenciaEmpresa operadora del
sistema ferroviario
5 Caracterización de la red
o sistema ferroviario
globalCombinación de la infor-
mación descrita en los
pasos 2, 3 y 4. Puede ser
necesario definir dife-
rentes escenariosLa entidad contratante
6 Análisis teórico de la red
o sistema globalInvestigación de los
aspectos de compatibi-
lidad en diferentes escena-
rios. Como primer paso:La entidad contratante2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 85
▼B
NoTítulo Descripción Responsable
confirmar la compatibi-
lidad del sistema exis-
tente. Como segundo
paso: verificar elementos
nuevos potenciales
(vehículos o sistemas de
alimentación), comprobar
qué características han de
cumplirpar a mantenerla
estabilidad del sistema
7 Criterios de aceptación
para un nuevo elementoLos resultados de las
investigaciones teóricas
realizadas en el paso 6
son los criterios de parti-
culares de aceptación de
nuevos vehículos o nuevos
elementos del sistema de
alimentación (por
ejemplo, transformadores
de las subestaciones,
cables de alta tensión,
etc.). Los criterios particu-
lares de aceptación deben
sercompr ensibles y medi-
bles a la hora de diseñar y
ensayarun nuevo
elementoLa entidad contratante
8 Diseño/ingeniería de un
nuevo elementoDiseño de nuevos
vehículos o nuevos
elementos del sistema de
alimentación, teniendo
también en cuenta los
criterios de aceptación
definidos en el paso 7Proveedor del nuevo
elemento (vehículo o equipo
de alimentación)
9 Caracterización de un
nuevo elementoEl nuevo elemento se
caracterizará con respecto
a su compatibilidad con
otros vehículos y
elementos de alimenta-
ción. Esta característica
tras la validación del paso
15 permitirá modificar la
caracterización de la vía
férrea existente, tal como
se establece en los pasos
2y3Proveedor del nuevo
elemento (vehículo o equipo
de alimentación)
10 Análisis teórico del nuevo
elementoEn una primera fase del
diseño, se comprobará en
un análisis teórico (por
ejemplo, utilizando
modelos informatizados)
que el nuevo elemento
puede satisfacerlos cr ite-
rios de aceptaciónProveedor del nuevo
elemento (vehículo o equipo
de alimentación)
11 Ensayo en el laboratorio o
en la vía de pruebasUna vez construido el
primer equipo (vehículo o
equipo de alimentación),
se someterá a ensayos en
el laboratorio o en la vía
de pruebas, a fin de veri-
ficarque satisface los
criterios de aceptación
pronosticados en el
análisis teórico realizado
en el paso 10. Esta serie
de pruebas constituye un
ensayo de tipo del nuevo
elementoProveedor del nuevo
elemento (vehículo o equipo
de alimentación)2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 86
▼B
NoTítulo Descripción Responsable
12 (1) Plan de ensayos para el
caso de compatibilidadSe elaborará un plan para
definirlos ensayos necesa-
rios para confirmar, en la
medida de lo posible y de
lo razonable,
1. que el nuevo elemento
satisface los criterios
de aceptación, y
2. que se satisfacen los
criterios de compatibi-
lidad de la norma y,
porlo tanto, que los
criterios de aceptación
son suficientesOrganización responsable
del caso de compatibilidad
13 (1) Ensayo en el laboratorio o
en la vía de pruebasEn la medida de lo
posible, los ensayos se
realizarán en el labora-
torio y en la vía de
pruebas. Estos ensayos
serán la demostración
oficial de que se satis-
facen los criterios de
aceptación. Si no se satis-
facen estos criterios, el
proveedor deberá redi-
señarlos nuevos equiposOrganización responsable
del caso de compatibilidad
14 (1) Ensayos en un sistema
ferroviario realLos ensayos en la vía real
serán prueba fiable de que
los criterios de aceptación
bastan para garantizar la
estabilidad del sistema
tras la introducción de los
nuevos elementos. Si los
equipos cumplen los crite-
rios de aceptación pero se
detectan problemas decompatibilidad en estos
ensayos, se deducirá que
los mencionados criterios
no eran suficientesOrganización responsable
del caso de compatibilidad
15 ¿Confirma el ensayo la
compatibilidad?Si ambas series de
ensayos tienen éxito, se
considerará demostrada la
compatibilidad del nuevo
elemento con el sistema
actual. Esto se docu-
mentará en un informe de
compatibilidadOrganización responsable
del caso de compatibilidad
16 Fin de la verificación de
la compatibilidadUna vez finalizado con
éxito el caso de compati-
bilidad, los nuevos
elementos (vehículos o
equipos de alimentación)
pasarán a ser (
2) parte del
sistema ferroviario exis-
tente. La responsabilidad
de su compatibilidad
recaerá, a partir de ese
momento, en la empresa
operadora del sistema
ferroviarioEmpresa operadora del
sistema ferroviario
(1) El plan de ensayos definirá si hay que realizar los pasos 13 y 14 o sólo uno de ellos.
(2) Desde el punto de vista de la compatibilidad.
El resultado del proceso es un documento en el que se describe el análisis
teórico y los ensayos que demuestran que los vehículos y las infraestructuras2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 87
▼B
son compatibles en términos de corrientes de interferencia conducidas y de esta-
bilidad.
P.7. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El caso de compatibilidad descrito en el punto P.5 demostrará que el sistema
ferroviario existente y los nuevos elementos son compatibles.
El criterio general aplicable a las sobretensiones y a la estabilidad es que:
— No se producirá en la línea aérea de contacto ningún sobrevoltaje superior a
un pico de 30 kV para las redes de 15 kV y 16,7 Hz o de 50 kV para las
redes de 25 kV y 50 Hz, en ningún punto de la red de alimentación, con la
tensión Udefinida en el anexo N de la presente ETI inferior o igual al valor
Umáx. Este valor es el pico de la forma de onda de tensión distorsionada.
Estos criterios generales siempre podrán aplicarse.
— Como los criterios de aceptación generales sólo pueden aplicarse al sistema
ferroviario completo (sistema ferroviario existente y sus nuevos elementos),
es beneficioso establecer directrices de diseño para los nuevos elementos que
reduzcan el riesgo de fallo en el estudio de compatibilidad. En las unidades
de tracción podrá utilizarse la siguiente directriz:
El vehículo ha de serpasivo (porejemplo, fase de admitancia de entr ada
entre -90 grados y + 90 grados) para todas las frecuencias iguales y mayores
que la primera (mínima) frecuencia de resonancia del sistema ferroviario
existente (material rodante e infraestructuras existentes).
La distancia entre la máxima frecuencia activa del vehículo (es decir, la
máxima frecuencia con una fase de la admitancia de entrada por debajo de
-90 grados o por encima de + 90 grados) y la frecuencia mínima de reso-
nancia del sistema ferroviario actual, según se ha descrito anteriormente, ha
de ser superior al 20 % de la frecuencia mínima de resonancia.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 88
▼B
ANEXO Q
INTERACCIÓN DINÁMICA ENTRE EL PANTÓGRAFO Y LA LÍNEA
AÉREADECONTACTO
Q.1. OBJETO
En este anexo se establecen los requisitos y la metodología de ensayo referentes
a la interacción dinámica entre el pantógrafo y la línea aérea de contacto.
Q.2. DEFINICIONESFuerza de contacto: la fuerza vertical aplicada por el pantógrafo a la línea aérea
de contacto. La fuerza de contacto es la suma de las fuerzas correspondientes a
todos los puntos de contacto de un pantógrafo.
Fuerza de contacto estática: la fuerza media vertical ejercida en dirección
ascendente por el arco del pantógrafo sobre la línea de contacto y provocada
por el aparato elevador del pantógrafo, mientras se eleva el pantógrafo y el
vehículo permanece en reposo.
Fuerza media: el valormedio estadístico de la fuer za de contacto.
Fuerza máxima: el valormáximo de la fuer za de contacto.
Fuerza mínima: el valormínimo de la fuer za de contacto.
Línea aérea de contacto: una línea de contacto situada porencima (o al lado)
del límite superior del gálibo del vehículo, que suministra energía eléctrica a
éste a través de los equipos de captación de corriente montados en su cubierta
(IEC 60050-811).
Cebado: el flujo de corriente que pasa por la separación entre un frotador y un
hilo de contacto, generalmente indicado por la emisión de luz intensa (prEN
50317).
Porcentaje de cebado: se establece por la fórmula expresada a continuación.
NQ¼X
tarc
ttotal100
El resultado, expresado en %, es una característica de una velocidad determi-
nada del vehículo (prEN 50317).
Arco del pantógrafo: equipo del pantógrafo que comprende los frotadores y sus
monturas.
Punto de contacto: punto de contacto mecánico entre un frotador y un hilo de
contacto.
Fuerza aerodinámica: fuerza vertical adicional aplicada al pantógrafo como
consecuencia de la corriente de aire que se produce en torno al conjunto del
pantógrafo.
Fuerza cuasiestática: suma de la fuerza estática y de la fuerza aerodinámica a
una velocidad concreta.
Tramo de tensión: distancia desde un punto de terminación de la línea aérea de
contacto hasta el siguiente (EN 50119).
Sección de control: parte representativa de la longitud total de medición, a
través de la cual se controlan las condiciones de medición.
Corriente del pantógrafo: corriente que fluye a través del pantógrafo.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 89
▼B
Q.3. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
σmaxMáxima desviación estándarde la fuer za de contacto.
FmFuerza media.
FmaxFuerza máxima.
FminFuerza mínima.
NQ Porcentaje de cebado.
d es la distancia entre el sensor de arco y la fuente de luz (llanta de
rozamiento),
y es la distancia de calibrado entre el sensor de arco y la fuente de luz,
x es la densidad de potencia del arco más pequeño que es posible
detectar,
Faplicadaes la fuerza aplicada al arco del pantógrafo,
Fmedidaes la fuerza medida,
n es el número de etapas de frecuencia,
f1es la frecuencia mínima,
fnes la frecuencia máxima,
fies la frecuencia real.
Q.4. RENDIMIENTO DE INTERACCIÓNQ.4.1.Fuerzamediadecontactoparaunperíodointermedio
Figura Q.1
CurvadeajusteC1
2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 90
▼B
Figura Q.2
CurvadeajusteC2
Q.4.2.Requisitosparalaobtenciónyvalidacióndelasmedicionesdeinte-
raccióndinámicaentreelpantógrafoylalíneaaéreadecontacto
Q.4.2.1.Generalidades
La medición de la interacción entre la línea de contacto y el pantógrafo tiene
por objeto demostrar la seguridad y calidad del sistema de captación de
corriente. Los resultados de las mediciones realizadas con diferentes sistemas
de captación de corriente serán comparables, a fin de aprobar los componentes
de libre acceso en Europa.
Nota: También se necesitan valores medidos para validar programas de simula-
ción y otros sistemas de medición.
Para comprobar la capacidad de rendimiento del sistema de captación de
corriente, se medirán como mínimo los siguientes datos:
— la fuerza de contacto o el porcentaje de cebado,
— la elevación del hilo de contacto en el soporte cuando pasa el pantógrafo.
Además de los valores medidos, se registrarán constantemente las condiciones
de servicio (velocidad y posición del tren, etc.) y se consignarán en el informe
de pruebas las condiciones ambientales (lluvia, hielo, temperatura, viento,
túneles, etc.) y la configuración de pruebas (parámetros y disposición de los
pantógrafos, tipo de sistema aéreo de contacto, etc.) durante la medición. Esta
información adicional asegurará la reproducibilidad de la medición y la compa-
rabilidad de los resultados.
Q.4.2.2.Medicionesdelafuerzadecontacto
Requisitos generalesLa fuerza de contacto se medirá en el pantógrafo con sensores de fuerza. Estos
sensores se situarán lo más cerca posible de los puntos de contacto.
El sistema de medición determinará las fuerzas ejercidas en dirección vertical,
sin interferencia de las fuerzas ejercidas en otras direcciones.
La desviación por temperatura de las mediciones realizadas por los sensores de
fuerza será inferior a 10 N (aplicable a la suma de las fuerzas medidas por todos
los sensores) en todas las condiciones de medición.
En los pantógrafos con llantas de rozamiento independientes, se medirá cada
llanta de rozamiento por separado.
El sistema de medición será inmune a las interferencias electromagnéticas.El error máximo del sistema de medición será inferior al 10 %.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 91
▼B
Influencia del sistema de medición
La influencia que pueda ejercer el sistema de medición sobre los valores de
fuerza medidos no hará variar el resultado más de un 5 %.
Nota: Las fuerzas aerodinámicas ejercidas sobre los aparatos de medición cons-
tituyen la peor influencia que el sistema de medición puede ejercer sobre
los resultados obtenidos. Para comprobar el grado de influencia de estas
fuerzas, cabe realizar pruebas aerodinámicas con y sin el sistema de
medición.
Corrección de inerciaSe corregirán las fuerzas de inercia debidas al efecto de la masa entre los
sensores y el punto de contacto.
Nota: Esto podrá hacerse midiendo la aceleración de estos componentes.
Corrección aerodinámicaSe aplicará una corrección que tenga en cuenta la influencia de las fuerzas aero-
dinámicas ejercidas sobre los componentes entre los sensores y los puntos de
contacto.
Se realizarán ensayos aerodinámicos para establecer las correcciones aerodiná-
micas.
Nota: La influencia aerodinámica podrá verificarse mediante un ensayo de
amarre sobre la línea.
Las pruebas aerodinámicas se realizarán con la misma configuración nominal
(altura del hilo de contacto, configuración del tren, equipos de medición, condi-
ciones ambientales, etc.) que se haya utilizado durante la medición de la fuerza
de contacto.
Nota: El ensayo aerodinámico podrá realizarse durante una prueba de línea.
Calibrado del sistema de mediciónEl sistema de medición se someterá en el laboratorio a pruebas que determinen
la precisión de la fuerza medida. Este ensayo se realizará con el pantógrafo
completo equipado con todos los aparatos de medición de fuerzas y aceleróme-
tros, sistema de transferencia de datos (sistemas ópticos o telemétricos) y
amplificadores.
La relación entre las fuerzas aplicadas y medidas (la función de transferencia del
pantógrafo y la instrumentación) se determinará mediante excitación dinámica
del arco del pantógrafo, en una gama de frecuencias.
Nota: Si se utiliza una fuerza sinusoidal, una amplitud (pico a pico) del 30 %
de la fuerza estática permitirá obtener resultados representativos.
Los ensayos se realizarán para los dos casos siguientes:
— aplicación de la fuerza en el centro del arco del pantógrafo,
— aplicación de la fuerza a 250 mm del eje longitudinal del arco del pantó-
grafo, si es posible. En caso contrario, el punto de aplicación de la fuerza
será lo más próximo posible a este valor. Si se utiliza otro valor, se
consignará en el informe de pruebas.
El ensayo se realizará con el arco del pantógrafo a la altura de interés.Se realizará además con la fuerza media igual a la fuerza estática. Si la fuerza
de contacto del pantógrafo aumenta con la velocidad, el ensayo se realizaráademás a la máxima fuerza cuasiestática.
Las mediciones de la fuerza aplicada y la fuerza medida se realizarán a frecuen-
cias de hasta 20 Hz en etapas de 0,5 Hz, con intervalos reducidos a frecuencias
resonantes. Se especificarán las etapas de frecuencia próximas a las frecuencias
resonantes.
Nota: La función de transferencia es una función continua con mayores varia-
ciones en la proximidad de las frecuencias resonantes. Es necesario
reducir las etapas de frecuencia en la proximidad de las frecuencias reso-
nantes.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 92
▼B
La precisión de la función de transferencia se calculará utilizando la siguiente
fórmula:
11
fnf1ðÞXn1
i¼1fiþ1fi ðÞ 1Fmedida
Faplicada !
100 %
La función de transferencia del sistema de medición de fuerzas del pantógrafo
tendrá una precisión superior al 80 % hasta un límite de frecuencia de 10 Hz,
sin corrección alguna. Esta precisión es un requisito de obligado cumplimiento
para el sistema de medición.
En la medición de la interacción dinámica entre el pantógrafo y el sistema aéreo
de contacto, la precisión de la función de transferencia de los sistemas de medi-
ción será superior al 90 % hasta un límite de frecuencia de 20 Hz (de
conformidad con los requisitos generales). Para conseguirlo, podrá realizarse
una corrección con filtros.
Parámetros de medición
La tasa de muestreo será superior a 200 Hz para el muestreo de tiempos o
menor de 0,40 m para el muestreo de distancias.
La fuerza de contacto se pasará por un filtro de paso bajo con una frecuencia de
corte de 20 Hz.
La gama de medición será, como mínimo:
— en los pantógrafos de C.A.: de 0 N a 500 N,
— en los pantógrafos de C.C.: de 0 N a 700 N.
Resultados de la medición
Se evaluarán las mediciones realizadas con una sección de control.Para calcular valores estadísticos, la sección de control no debe ser más corta
que un tramo de tensión.
Como mínimo, se calcularán los siguientes valores estadísticos para una sección
de control:
— valormedio ( F
m),
— valormáximo,
— valormínimo,— desviación estándar( σ),
— histograma o curva de probabilidad de la fuerza de contacto.
Q.4.2.3.Medicionesdedesplazamiento
La influencia que pueda ejercer el sistema de medición sobre los valores de
desplazamiento medidos no hará variar el resultado más de un 3 %.
Elevación en el soporte
El error del sistema de medición será inferior a 5 mm.
Desplazamiento vertical del punto de contactoEl desplazamiento vertical del punto de contacto se mide en relación con el
armazón base del pantógrafo.
La precisión del sistema de medición será superior a 10 mm.
Medición de otros desplazamientos en la línea aérea de contacto
La precisión del sistema de medición será superior al 10 % de la amplitud del
valor medido o inferior o igual a 10 mm, lo que sea mayor.
Q.4.2.4.Medicióndelcebado
Requisitos generalesPara detectar el cebado de arcos eléctricos, el detector será sensible a las longi-
tudes de onda de la luz emitida por los materiales de cobre. Para los hilos de
contacto de cobre y sus aleaciones se utilizará una gama de longitudes de onda
de 220 nm-225 nm o 323 nm-329 nm.
Nota: Estas dos gamas de longitudes de onda tienen la emisividad sustancial del
cobre.
El sistema de medición será insensible a las longitudes de onda de luz visible
superiores a 330 nm.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 93
▼B
El detector:
— estará lo suficientemente próximo al pantógrafo para obtener una sensibi-
lidad suficientemente alta,
— estará lo suficientemente próximo al eje longitudinal del vehículo para
obteneruna sensibilidad suficientemente alta,
— estará situado detrás del pantógrafo según la dirección de circulación del
vehículo,
— apuntará a la llanta de rozamiento trasera según el sentido de circulación,
— será sensible a un campo de visión que abarque toda la zona de trabajo del
arco del pantógrafo; la tolerancia para esta sensibilidad será superior al 10 %,
— tendrá un tiempo de respuesta al principio y final de un arco inferior a 100
µs,
— tendrá un umbral de detección, en función de la energía mínima del arco que
se mida.
Nota: Los valores umbral varían en función de la distancia existente entre el
aparato de medición y el punto en el que se producen los arcos.
La figura Q.3 es un ejemplo de vista lateral de la localización de un detector.
Figura Q.3
Localizacióndeldetector
Calibrado del sistema de medición de arcosSe calibrará la densidad de potencia del detector considerado en la gama espec-
tral de interés.
Esta curva de sensibilidad representa la relación entre la respuesta del detector
en voltios y la densidad de potencia en µW/cm
2. Esta respuesta se mide en la
salida analógica del detector.
Se definirá la densidad de potencia del arco más pequeño que es posible
detectar.
Nota: Porejemplo, este valorser á a 5 m:
— 160 µW/cm2+ 10 % en la línea aérea de contacto de 25 kV C.A.,
— 12,5 µW/cm2+ 10 % en la línea aérea de contacto de 1,5 kV C.C.
Ajuste de la distancia de servicio
Si la distancia entre el sensor y la fuente de luz difiere en servicio de la
distancia de calibrado (y), se ajustará el detector.
Este ajuste se efectuará de la forma siguiente:
— determine la densidad de potencia del arco más pequeño que es posible
detectara esta distancia, de confor midad con la ley de 1/d2,
— utilice los valores de calibrado para determinar la señal correspondiente a
este nivel de densidad de potencia,2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 94
▼B
— en consecuencia, el nuevo valorumbr al de la densidad de potencia que es
posible detectarva en función de la nueva distancia (d), debido a la r elación:
x·d2/y2
Nota: Se considera que un arco es una fuente puntual y, en consecuencia, la
densidad de potencia es proporcional a 1/d2(véase la figura Q.3).
Valores que deben medirse
Como mínimo, el sistema medirá:
— la duración de cada arco,
— la velocidad del tren durante el ensayo,— la corriente del pantógrafo.
Deberá registrarse la localización del arco en la línea aérea de contacto (posi-
ción kilométrica).
Representación de valoresSe representarán los valores correspondientes a una sección de control.
Sólo se analizarán los arcos de duración superior a 1 ms.
Durante el análisis de las mediciones, se descartarán las partes donde la
corriente del pantógrafo sea inferior al 30 % del valor nominal.
Como mínimo, se obtendrán los siguientes valores para la sección de control:
— velocidad del tren,
— número de arcos,— suma de la duración de todos los arcos,— duración del arco más prolongado,— tiempo total con una corriente de pantógrafo superior al 30 % del valor
nominal de corriente por tren y pantógrafo,
— tiempo total de circulación correspondiente a la sección de control,— porcentaje de cebado.
Nota 1: Otro criterio posible es el número de arcos por kilómetro con una
corriente de pantógrafo superior al 30 % del valor de corriente
nominal.
Nota 2: La sección de control no debe tener una longitud inferior a 10 km y
debe recorrerse a una velocidad constante, con una tolerancia de
± 2,5 km/h.
Nota 3: Para obtener resultados representativos de la línea aérea de contacto, el
tiempo total con una corriente de pantógrafo superior al 30 % de la
corriente nominal no deberá ser menor que el tiempo necesario para
recorrer un tramo de tensión. Este tiempo no se interrumpirá por
secciones con corrientes reducidas y la velocidad será constante.2002D0733 — ES — 12.09.2002 — 000.001 — 95