1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B DIRECTIVADELCONSEJO
de9deoctubrede1979
relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas
superficialesdestinadasalaproduccióndeaguapotableenlosEstadosmiembros
(79/869/CEE)
(DO L 271 de 29.10.1979, p. 44)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva del Consejo de 19 de octubre de 1981 (81/855/CEE) L 319 16 7.11.1981
►M2Directiva del Consejo de 23 de diciembre de 1991 (91/692/CEE) L 377 48 31.12.1991
Modificada por:
►A1Acta de adhesión de España y de Portugal L 302 23 15.11.1985
►A2Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia C 241 21 29.8.1994
(adaptada porDecisión 95/1/CE, Eur atom, CECA del Consejo) L 1 1 1.1.1995
▼B
DIRECTIVADELCONSEJO
de9deoctubrede1979
relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los mues-
treos y del análisis de las aguas superficiales destinadas a la
produccióndeaguapotableenlosEstadosmiembros
(79/869/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, sus artículos 100 y 235,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité económico y social (3),
Considerando que el programa de acción de las Comunidades Europeas
en materia de medio ambiente (4) prevé la normalización o armoniza-
ción de los métodos de medición para que los resultados de lasmediciones de la contaminación realizadas en la Comunidad sean
comparables;
Considerando que la Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio
de 1975, relativa a la calidad requerida de las aguas superficiales desti-nadas a la producción de agua potable en los Estados miembros (
5)y ,
en particular, el apartado 2 del artículo 5, prevé la adopción de unapolítica comunitaria sobre la frecuencia de los muestreos y del análisis
de los parámetros, así como los métodos de medición;
Considerando que la disparidad entre las disposiciones ya aplicables o
en curso de preparación en los diferentes Estados miembros en lo querespecta a los métodos de medición y la frecuencia de los muestreos ydel análisis de cada parámetro para determinar la calidad de las aguassuperficiales puede crear condiciones de competencia desiguales y, por
ello, tener repercusiones directas sobre el funcionamiento del mercado
común; que, por consiguiente, debe procederse en este ámbito a laaproximación de las legislaciones prevista en el artículo 100 delTratado;
Considerando la necesidad de que esta aproximación de las legisla-
ciones vaya acompañada de una acción de la Comunidad encaminada
a alcanzar, mediante una regulación más amplia, uno de los objetivos
de la Comunidad en el ámbito de la protección del medio y de lamejora de la calidad de vida; que, por consiguiente, deben preverse alrespecto determinadas disposiciones específicas; que, los poderes deacción necesarios a tal fin no han sido previstos en el Tratado, por lo
que es conveniente recurrir al artículo 235 del Tratado;
Considerando la necesidad de establecer, para los análisis efectuados en
los Estados miembros, métodos comunes de medición de referencia conel fin de determinar los valores de los parámetros que definan lascaracterísticas físicas, químicas y microbiológicas de las aguas superfi-ciales destinadas a la producción de agua potable;
Considerando que para efectuar el control de la calidad requerida, es
conveniente proceder a la recogida regular de un mínimo de muestras
de agua superficial a fin de medir los parámetros especificados en elAnexo II de la Directiva 75/440/CEE;
Considerando que la frecuencia mínima de los muestreos y del análisis
de cada parámetro debe ser tanto mayor cuanto más importantes seanel volumen de agua recogida y la población abastecida; que debe ser1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 2
(1)D O noC 208 de 1. 9. 1978, p. 2.
(2)D O noC 67 de 12. 3. 1979, p. 48.
(3)D O noC 128 de 21. 5. 1979, p. 4.
(4)D O noC 112 de 20. 12. 1973, p. 1.
(5)D O noL 194 de 25. 7. 1975, p. 26.
▼B
más elevada cuando, debido al deterioro de la calidad de las aguas, el
riesgo es mayor;
Considerando que el progreso técnico y científico puede hacer nece-
saria una rápida adaptación de algunas de las disposiciones definidasen el Anexo I de la presente Directiva para tener en cuenta especial-mente modificaciones de los niveles de los parámetros indicados en elAnexo II de la Directiva 75/440/CEE; que, para facilitar la realización
de las mediciones necesarias a tal fin, debe preverse un procedimiento
por el que se establezca una estrecha cooperación entre los Estadosmiembros y la Comisión en el seno de un comité dedicado a la adapta-ción al progreso técnico y científico,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
La presente Directiva se refiere a los métodos de medición de refe-
rencia y a las frecuencias de los muestreos y del análisis de los
parámetros que figuran en el Anexo II de la Directiva 75/440/CEE.
Artículo 2
Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por:
— método de medición de referencia: la designación de un principio
de medición o la descripción sucinta de un proceso operativo quepermitan la determinación de los parámetros que figuran en elAnexo I de la presente Directiva,
— límite de detección: el valormínimo que pueda detectar se del
parámetro examinado,
— precisión: el intervalo en el que se encuentra el 95 % de los resul-
tados de las mediaciones efectuadas con respecto a una mismamuestra y empleando idéntico método,
— exactitud: diferencia entre el valor real del parámetro examinado y
el valormedio exper imental obtenido.
Artículo 3
1. Los análisis de las muestras de agua recogidas se referirán a los
parámetros que figuran en el Anexo II de la Directiva 75/440/CEE alos que se atribuyen valores I,G o ambos.
2. Los Estados miembros utilizarán en lo posible los métodos de
medición de referencia que figuran en el Anexo I de la presente Direc-tiva.
3. Deberán respetarse los valores que figuran en el Anexo I de la
presente Directiva relativos al límite de detección, la precisión y la
exactitud de los métodos de medición utilizados para controlar losparámetros.
Artículo 4
1. Las frecuencias mínimas anuales de los muestreos y del análisis
de cada parámetro figuran en el Anexo II de la presente Directiva. Enlo posible, la recogida de muestras deberá repartirse a lo largo del añode modo que se obtenga un cuadro representativo de la calidad delagua.
2. Las muestras de agua superficial deberán ser representativas de la
calidad del agua en el lugarde extr acción, tal como se define en elapartado 4 del artículo 5 de la Directiva 75/440/CEE.
Artículo 5
Los recipientes que contengan las muestras, los agentes o métodos
utilizados para conservar una muestra parcial para el análisis de uno ovarios parámetros, el transporte y almacenamiento de las muestras asícomo su preparación para el análisis no deberán ocasionar una modifi-cación significativa de los resultados del mismo.1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 3
▼B
Artículo 6
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros fijarán las
frecuencias de los muestreos y del análisis de cada parámetro para cada
lugarde extr acción.
2. Las frecuencias de los muestreos y del análisis no podrán ser
inferiores a las frecuencias mínimas anuales que figuran en el AnexoII de la presente Directiva.
Artículo 7
1. Cuando una investigación sobre aguas superficiales destinadas a
la producción de agua potable efectuada por las autoridades compe-tentes, revele que los valores obtenidos con ocasión de la medición de
parámetros son, en algunos casos, mucho mejores que los establecidos
por los Estados miembros con arreglo al Anexo II de la Directiva 75/440/CEE, el Estado miembro de que se trate podrá reducir en dichocaso la frecuencia de los muestreos y de análisis.
2. Si en los casos previstos en el apartado 1 no existe contaminación
alguna ni riesgo de deterioro de la calidad de las aguas y si éstas son
de calidad superior a la indicada en la columna A1 del Anexo II de laDirectiva 75/440/CEE, las autoridades competentes podrán decidir queno será necesario efectuar ningún análisis regular.
Artículo 8
Cada tres años los Estados miembros remitirán a la Comisión informa-
ción sobre la aplicación de la presente Directiva, en forma de informesectorial que trate asimismo de las demás directivas comunitarias perti-
nentes. Este informe se preparará basándose en un cuestionario o en un
esquema elaborado por la Comisión con arreglo al procedimiento esta-blecido en el artículo 6 de la Directiva 91/692/CEE (
1). El cuestionario
o el esquema se enviará a los Estados miembros seis meses antes delcomienzo del período cubierto por el informe. El informe se remitiráa la Comisión en el plazo de nueve meses a partir de la finalización
del período de tres años que cubra.
El primer informe cubrirá el período de 1993 a 1995, ambos inclusive.La Comisión publicará un informe comunitario sobre la aplicación de
la Directiva en un plazo de nueve meses a partir de la recepción de
los informes de los Estados miembros.
Artículo 9
A fin de tener en cuenta, en particular, las modificaciones que se
produzcan en los niveles de los parámetros del Anexo II de la Directiva75/440/CEE, las modificaciones necesarias para adoptar el progresotécnico:
— los métodos de medición de referencia que figuran en el Anexo I de
la presente Directiva,
— el límite de detección, la precisión y la exactitud de estos métodos,— los materiales recomendados para los recipientes,
se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 11 de
la presente Directiva.
Artículo 10
1. A los fines del artículo 9, se crea un Comité para la adaptación al
progreso técnico y científico, denominado en lo sucesivo «Comité»,compuesto por representantes de los Estados miembros y presididopor un representante de la Comisión.1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 4
(1)D O noL 377 de 31. 12. 1991, p. 48.▼M2
▼B
▼B
2. El Comité establecerá su reglamento interno.
Artículo 11
1. En el caso de que se haga referencia al procedimiento definido en
el presente artículo, el presidente someterá las cuestiones al Comité, ainiciativa de éste o a instancia del representante de un Estado miembro.
2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto
de las medidas que deberán adoptarse. El Comité emitirá su dictamen
sobre el proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en funciónde la urgencia de la cuestión. El Comité se pronunciará por mayoría de►
A2sesenta y dos ◄votos. Los votos de los Estados miembros se
ponderarán con arreglo al apartado 2 del artículo 148 del Tratado. Elpresidente no participará en la votación.
3. a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean
conformes con el dictamen del Comité.
b) Cuando las medidas previstas no sean conformes con el dictamen
del comité, o si no se hubiere recibido dictamen, la Comisiónpresentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las
medidas que deberán adoptarse. El Consejo decidirá por mayoría
cualificada.
c) Si transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha en que
la propuesta fue sometida al Consejo, éste no hubiere decidido, la
Comisión adoptará las medidas propuestas.
Artículo 12
1. Directiva 75/440/CEE será modificada como sigue:
a) será suprimido el apartado 2 del artículo 5;
b) en el apartado 3 del artículo 5, las palabras «previstos en el apartado
2» serán sustituidas por las palabras «de los parámetros relativos ala calidad del agua de que se trate».
2. El apartado 1 entrará en vigor en el plazo de dos años a partir de
la notificación de la presente Directiva.
Artículo 13
Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva en
un plazo de dos años a partir de su notificación e informarán inmedia-
tamente de ello a la Comisión.
Artículo 14
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 5
ANEXO I
Métododemediciónparaladeterminación delosvaloresI,GoambosdelosparámetrosdelaDirectiva75/440/CEE
ParámetrosLímite de
detecciónPrecisión Exactitud Método de medición de referencia (1)Materiales reco-
mendados para
el recipiente
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
1 pH Unidad pH — 0,1 0,2 — Electrometría
la medición se efectua in situ al mismo
tiempo que el muestreo, sintratamiento
previo de la muestra
2 Coloración (tras
filtración
simple)mg Pt/l 5 10 % 20 % — Filtración en membrana de fibras de vidrio
— Método fotométrico con patrones de la
escala platino-cobalto
3 Materias totales
en suspensiónmg/l — 5 % 10 % — Filtración en membrana filtrante de
0,45 µm, secado a 105 ºC y comprobación
del peso
— Centrifugación
(tiempo mínimo 5 m, aceleración media
2 800 a 3 200 g), secado a 105 ºC y
comprobación del peso
4 Temperatura ºC — 0,5 1 — Termometría
La medición se efectúa in situ al mismo
tiempo que el muestreo, sin tratamiento
previo de la muestra
5 Conductividad a
20 ºCµS/cm — 5 % 10 % — Electrometría
6 OlorFactor de dilu-
ción a 25 ºC— — — — Pordiluciones sucesivas Vidr io
7 Nitratos mg/l NO32 10 % 20 % — Espectrofotometría de absorción molecular▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 6
ParámetrosLímite de
detecciónPrecisión Exactitud Método de medición de referencia (1)Materiales reco-
mendados para
el recipiente
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
8 Fluoruros mg/l F 0,05 10 % 20 % — Espectrofotometría de absorción molecular
tras destilación en caso necesario
— Electrodos iónicos específicos
9 Cloro orgánico
total
extraíblemg/l Cl
10 Hierro disuelto mg/l Fe 0,02 10 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica tras
filtración en membrana filtrante (0,45 µm)
— Espectrofotmetría de absorción molecular
tras filtración en membrana filtrante de
0,45 µm
11 Manganeso mg/l Mn 0,01 (2) 10 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica
0,02 (3) 10 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica
— Espectrofotometría de absorción molecular
12 Cobre (10) mg/l Cu 0,005 10 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica
— Polarografía
0,02 (4) 10 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica
— Espectrofotometría de absorcón molecular— Polarografía
13 Zinc (
10) mg/l Zn 0,01 (2) 10 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica
0,02 10 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica
— Espectrofotometría de absorción molecular▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 7
ParámetrosLímite de
detecciónPrecisión Exactitud Método de medición de referencia (1)Materiales reco-
mendados para
el recipiente
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
14 Boro (10) mg/l B 0,1 10 % 20 % — Espectrofotometría de absorción molecular Materiales que
no contengan
cantidades
significativas
de boro— Espectrometría de absorción atómica
15 Berilio mg/l Be
16 Cobalto mg/l Co
17 Níquel mg/l Ni18 Vanadio mg/l V
19 Arsénico (
10) mg/l As 0,002 (2) 20 % 20 % — Espectrometría de absorción atómica
0,01 (5) — Espectrometría de absorción atómica
— Espectrofotometría de absorción molecular
20 Cadmio (10) mg/l Cd 0,0002 30 % 30 % — Espectrometría de absorción atómica
0,001 (5) — Polarografía
21 Cromo total (10) mg/l Cr 0,01 20 % 30 % — Espectrometría de absorción atómica
— Espectrofotometría de absorción molecular
22 Plomo (10) mg/l Pb 0,01 20 % 30 % — Espectrometría de absorción atómica
— Polarografía
23 Selenio (10) mg/l Se 0,005 — Espectrometría de absorción atómica
24 Mercurio (10) mg/l Hg 0,0001
0,0002 (5)30 % 30 % — Espectrometría de absorción atómica sin
llama (vaporización en frio)
25 Bario (10) mg/l Ba 0,02 15 % 30 % — Espectrometría de absorción atómica▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 8
ParámetrosLímite de
detecciónPrecisión Exactitud Método de medición de referencia (1)Materiales reco-
mendados para
el recipiente
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
26 Cianuro mg/l CN 0,01 20 % 30 % — Espectrofotometría de absorción molecular
27 Sulfatos mg/l SO410 10 % 10 % — Gravimetría
— Complejometría con el EDTA
— Espectrofotometría de absorción molecular
28 Cloruros mg/l Cl 10 10 % 10 % — Titrimetría (método de Mohr)
— Espectrofotometría de absorción molecular
29 Agentes superfi-
ciales (que reac-
cionan con azul
de metileno)mg/l (lauril
sulfato)0,05 20 % — Espectrofotometría de absorción molecular
30 Fosfatos mg/l P2O50,02 10 % 20 % — Espectrofotometría de absorción molecular
31 Fenoles (índice
fenoles)mg/l C6H5OH 0,0005 0,0005 0,0005 — Espectrofotometría de absorción molecular Vidrio
— Método de la 4-aminoantipirina
0,001 (6) 30 % 50 % — Método de la paranitranilina
32 Hidrocarburo s
disueltos o en
emulsiónmg/l 0,01 20 % 30 % — Espectrofotometría infrarroja tras extrac-
ción con tetracloruro de carbonoVidrio
0,04 (3)
— Gravimetría tras extracción por éter de
petróleo
33 Carburo
aomático
policíclico (10)mg/l 0,00004 50 % 50 % — Medición de la fluorescencia en UV tras
cromatografía en capas delgadasVidrio o
aluminio
— Medición comparativa en relación con una
mezcla de 6 sustancias patrones que tengan
la misma concentración (8)▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 9
ParámetrosLímite de
detecciónPrecisión Exactitud Método de medición de referencia (1)Materiales reco-
mendados para
el recipiente
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
34 Plaguicidas —
total (paratión
hexaclorocicl
oexano, diel-
drina) (10)mg/l 0,0001 50 % 50 % — Cromatografía en fase gaseosa o líquida
tras extracción mediante disolventes apro-
piados y purificación.
Identificación de los constituyentes de la
mezcla.
Determinación cuantitativa. (9)Vidrio
35 Demanda
química de
oxígeno (DCO)mg/l O215 20 % 20 % — Método del dicromato de potasio
36 Tasa de satura-
ción de oxígeno
disuelto% 5 10 % 10 % — Método di WinklerVidr io
— Método elettroquímico
37 Demanda
bioquímica de
oxígeno (DBO5)
a 20 ºC sin
nitrificaciónmg/l O22 1,5 2 — Determinación de O2disuelto antes y
despues de incubación de 5 días a 20 ± 1 ºC
en la oscuridad. Adición de un inhibidor de
nitrificación
38 Nitrógeno Kjel-
dahl (excluídos
los nitrógenos
de NO2yN O3)mg/l N 0,5 0,5 0,5 — Mineralización, destilación por el método
Kjeldal y determinación del amonio por
espectrofotometría de absorción molecular
o titrimetría
39 Amonio mg/l NH40,01 (2)
0,1 (3)0,03 (2)
10 % (3)0,03 (2)
20 % (3)— Espectrofotometría de absorción molecular
40 Sustancias
extraíbles con
cloroformomg/l (11) — — — Extracción de pH neutro midiante cloro-
formo purificado, evaporación envacio a la
temperatura ambiente y comprobación del
peso del residuoVidrio
41 Carbono
orgánico totalmg/l C▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 10
ParámetrosLímite de
detecciónPrecisión Exactitud Método de medición de referencia (1)Materiales reco-
mendados para
el recipiente
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
42 Carbono
orgánico resi-
dual tras flocu-
lación y
filtración en
membrana
(5 µm)mg/l C
43 Coliformes
totales/100 ml 5 (2)
500 (7)— Cultivo a 37 ºC en un medio sólido especí-
fico apropiado (por ejemplo, gelosa lacto-
seada con tergirol, gelosa de Endo, gesosa
deteepol 0,4 %) con (2) o sin filtración y
recuento de colonias. La muestras deben
diluirse o, si procede, concentrarse de
manera que contengan entre 10 o 100
colonias. En caso necesario, identificar por
gasificaciónVidrio esterili-
zado
5(2)
500 (7)— Método de dilución con fermentación en
sustratos líquidos en por lo menos tres
tubos en tres diluciones.
Trasplante de los tubos positivos a medio
de confirmación.
Recuento según NMP (número más
probable).
Temperatura de incubación 37 ± 1 ºC
44 Coliformes
fecales/100 ml 2 (2)
200 (7)— Cultivo a 44 ºC en un medio sólido especí-
fico apropiado (por ejemplo, gelosa de
endo, gelosa de teepol 0,4 %) con (2) o sin
filtración y recuento de colonias. Las
muestras deben diluirse o, si procede,
concentrarse de manera que contengan
entre 10 o 100 colonias. En caso necesario,
identificarporgasificaciónVidrio esterili-
zado▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 11
ParámetrosLímite de
detecciónPrecisión Exactitud Método de medición de referencia (1)Materiales reco-
mendados para
el recipiente
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
2(2)
200 (7)— Método de dilución con fermentación en
sustratos líquidos en por lo menos tres
tubos en tres diluciones.
Trasplante de los tubos positivos a medio
de confirmación.
Recuento según NMP (número más
probable).
Temperatura de incubación 44 ± 0,5 ºC
45 Estreptococos
fecales/100 ml 2 (2)
200 (7)— Cultivo a 37 ºC en un medio sólido especí-
fico apropiado (por ejemplo, con ácido de
sodio con (2) o sin (7) filtración y recuento
de colonias. Las muestras deben diluirse o,
si procede, concentrarse de manera que
contengan entre 10 y 100 colonias.Vidrio esterili-
zado
2(2)
200 (7)— Métodode dilución en caldo de ácido de
sodio en por lo menos tres tubos con tres
diluciones. Recuento según el NMP
(numero más probable).
46 Salmonelas (12) 1/5 000 ml
1/1 000 ml— Concentración por filtración (en membrana
o filtro apropiado).
Inoculación en medio de preenriqueci-
miento.
Enriquecimiento, trasplante en gelosa de
aislamientó — identificaciónVidrio esterili-
zado
(1) Las muestras de las aguas superficiales recogidas en el punto de extracción se analizan y miden una vez tamizadas (cedazos) para eliminar los residuo s flotantes tales
como maderas y plásticos.
(2) Para las aguas de caregoría A1valorG.
(3) Para las aguas de caregorías A2eA3.
(4) Para las aguas de caregoría A3.
(5) Para las aguas de caregorías A1,A2,A3valorI.
(6) Para las aguas de caregorías A2valorI e A3.
(7) Para las aguas de caregorías A2eA3valorG.
(8) Mezclas de 6 sustancias patrones que deben tenerse en cuenta y que posean una misma concentración: fluoranteno: 3, 4-benzofluoranteno; benzo 11, 12 -fluoaronteno
benzo 3, 4-pireno; 1, 12-benzoperileno; indeno /1,2, 3-cd/pireno.
(9) Mezcla de tres sustancias que deben tenerse en cuenta y que posean la misma concentración: paratión, hexaclorocicloexano y dieldrina.▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 12
(10) Si el contenido de materias en suspensión de las muestras se eleva hasta el punto que requiera un tratamiento previo especial de dichas muestras, los v alores de la
exactitud que figúran en la columna E del presente Anexo podrán excepcionalmente rebasarse y constituir un objetivo. Estas muestras deben tratarse d e manera que se
analice la mayorcantidad posible del volumen que deba medir se.
(11) Este método no es de uso corriente en todos los Estados Miembros. Por ello, no se garantiza que pueda alcanzarse el valor del límite de detección necesa rio para el
control de los valores de la Directiva 75/440/CEE.
(12) Ausencia en 5 000 ml (A1, G) y ausencia en 1 000 ml (A2, G).▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 13
ANEXO II
Frecuencia mínimaanualdelosmuestreosydelanálisisdecadaparámetrodelaDirectiva 75/440/CEE
PoblaciónA1 (*) A2 (*) A3 (*)
I (**) II (**) III (**) I (**) II (**) III (**) I (**) II (**) III (**)
≤100 000 (***) (***) (***) (***) (***) (***) 2 1 (***) (1)
> 10 000 a
≤30 0001 1 (***) 2 1 (***) 3 1 1
> 30 000 a
≤100 0002 1 (***) 4 2 1 6 2 1
> 100 000 3 2 (***) 8 4 1 12 4 1
(*) Calidad de las aguas superficiales, Annexo II de la Directiva 75/440/CEE.
(**) Clasificación de los parámetros según la frecuencia.
(***) Frecuencia que determinarán las autoridades nacionales competentes.(
1) En la inteligencia de que estas aguas superficiales se destinan a la producción de agua potable, se recomienda a los
Estados Miembros que procedan como mínimo a un muestreo anual de las aguas de esta categoría (A3, III, ≤10 000).
CATEGORÍA
I II III
Parámetros Parámetros Parámetros
1 pH 10 Hierro disuelto 8 Fluoruros
2 Coloración 11 Manganeso 14 Boro
3 Materias totales en suspensión 12 Cobre 19 Arsénico
4 Temperatura 13 Zinc 20 Cadmio
5 Conductividad 27 Sulfatos 21 Cromo total
6 Olor29 Agentes tensoactivos 22 Plomo
7 Nitratos 31 Fenoles 23 Selenio
28 Cloruros 38 Nitrógeno Kjeldahl 24 Mercurio
30 Fosfatos 43 Coliformes totales 25 Bario▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 14
I II III
Parámetros Parámetros Parámetros
35 Demanda química de oxígeno (CQO) 44 Coliformes fecales 26 Cianuro
36 % de saturación des oxígeno disuelto 32 Hidrocarburos disueltos o en emulsión
37 Demanda bioquímica de oxígeno
(DBO5)33 Carburo aromático policíclico
39 Amonio 34 Plaguicidas — total
40 Eustancias extraíbles con cloroformo
45 Esptreptococos fecales
46 Salmonelas▼B1979L0869 — ES — 01.01.1995 — 001.001 — 15