5.

Condiciones específicas de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios a) La eficiencia energética estacional de calefacción de espacios de los aparatos de calefacción local de combustible sólido se define de la siguiente manera: ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) donde: — η S,on es la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo, expresada en porcentaje, calculada como se indica en el punto 5, letra b), — F (2) es un factor de corrección que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida a las contribuciones ajustadas de los controles para conseguir la temperatura interior deseada, cuyos valores son mutuamente excluyentes y no pueden sumarse entre sí, expresado en porcentaje, — F (3) es un factor de corrección que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida a las contribuciones ajustadas de los controles para conseguir la temperatura interior deseada, cuyos valores pueden sumarse entre sí, expresado en porcentaje, — F (4) es un factor de corrección que representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida al consumo auxiliar de electricidad, expresado en porcentaje, — F (5) es un factor de corrección que representa una contribución negativa a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida al consumo de energía de un piloto permanente, expresado en porcentaje. b) La eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo se calculará de la siguiente manera: ηS,on = ηth,nom donde: — η th,nom es la eficiencia útil a potencia calorífica nominal, basada en el PCN. c) El factor de corrección F(2) que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida a las contribuciones ajustadas de los controles para conseguir la temperatura interior deseada, cuyos valores son mutuamente excluyentes o no pueden sumarse entre sí, se calculará de la siguiente manera: El factor de corrección F(2) para los aparatos de calefacción local de combustible sólido es igual a uno de los factores que figuran en el cuadro 2, en función de las características de control aplicables. Solo puede seleccionarse un valor.



Cuadro 2 Factor de corrección F(2) Si el producto está equipado con (solo puede aplicarse una opción): F(2) Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior 0,0 % dos o más niveles manuales, sin control de temperatura 1,0 % Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico 2,0 % Con control electrónico de temperatura interior 4,0 % Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario 6,0 % Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal 7,0 % F(2) es igual a cero para los aparatos de calefacción local de combustible sólido que no cumplan los requisitos establecidos en el anexo II, punto 2, sobre las emisiones cuando el control de temperatura corresponda a la potencia calorífica mínima. La potencia calorífica en este contexto no debe ser superior al 50 % de la potencia calorífica nominal. d) El factor de corrección F(3) que representa una contribución positiva a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios debida a las contribuciones ajustadas de los controles para conseguir la temperatura interior deseada, cuyos valores pueden sumarse entre sí, se calculará de la siguiente manera: El factor de corrección F(3) para los aparatos de calefacción local de combustible sólido será la suma de los valores que figuran en el cuadro 3, en función de las características de control aplicables.



Cuadro 3 Factor de corrección F(3) Si el producto está equipado con (pueden aplicarse varias opciones): F(3) control de temperatura interior con detección de presencia 1,0 % control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas 1,0 % Con opción de control a distancia 1,0 % F(3) es igual a cero para los aparatos de calefacción local de combustible sólido que no cumplan los requisitos establecidos en el anexo II, punto 2, sobre las emisiones cuando el control de temperatura corresponda a la potencia calorífica mínima. La potencia calorífica en este contexto no debe ser superior al 50 % de la potencia calorífica nominal. e) El factor de corrección debido al consumo auxiliar de electricidad F(4) se calculará de la siguiente manera: Este factor de corrección tiene en cuenta el consumo auxiliar de electricidad cuando el aparato está encendido y en modo de espera. Donde: — el max es el consumo de energía eléctrica a potencia calorífica nominal, expresado en kW, — el min es el consumo de energía eléctrica a potencia calorífica mínima, expresado en kW. En caso de que el producto no ofrezca una potencia calorífica mínima, se utilizará el valor correspondiente al consumo de energía eléctrica a potencia calorífica nominal, — el sb es el consumo de energía eléctrica del producto en modo de espera, expresado en kW, — P nom es la potencia calorífica nominal del producto, expresada en kW. f) El factor de corrección F(5) relativo al consumo de energía de un piloto permanente se calculará de la siguiente manera: Este factor de corrección toma en cuenta la necesidad de energía del piloto permanente. Donde: — P pilot es el consumo de la llama del piloto, expresado en kW, — P nom es la potencia calorífica nominal del producto, expresada en kW.