2000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 1
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de mayo de 2000
por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que respecta a la clasificación de las
propiedades de resistencia al fuego de los productos de construcción, las obras de construcción y los
elementos de los mismos
[notificada con el número C(2000) 1001]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2000/367/CE)
(DO L 133 de 6.6.2000, p. 26)
Rectificada por:
►C1Rectificación, DO L 219 de 14.8.2001, p. 30 (2000/367/CE)
▼B
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 3 de mayo de 2000
por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que
respecta a la clasificación de las propiedades de resistencia al fuegode los productos de construcción, las obras de construcción y los
elementos de los mismos
[notificada con el número C(2000) 1001]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2000/367/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias yadministrativas de los Estados miembros sobre los productos deconstrucción(
1), cuya última modificaciónla con stituye la Directiva
93/68/CEE(2) y, enparticular, sus artículos 3, 6 y 20,
Considerando lo siguiente:
(1)Los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Directiva 89/106/CEE
disponen que, a fin de tener en cuenta los diferentes niveles deprotecciónpara las obras de con strucciónque puedanexistir a
nivel nacional, regional o local, podrán establecerse clases para
cada uno de los requisitos esenciales en los documentosinterpretativos. Estos documentos se han publicado en forma de«Comunicación de la Comisión relativa a los documentosinterpretativos de la Directiva 89/106/CEE del Consejo»(
3).
(2)El punto 4.2.1 del documento interpretativo no2 justifica la
necesidad de distintos niveles de requisitos esenciales en caso deincendio, en función del tipo, uso y ubicación de la obra deconstrucción, de su configuración y de la disponibilidad deequipos e instalaciones de emergencia.
(3)El punto 2.2 del documento interpretativo no2 enumera una serie
de medidas relacionadas entre sí para el cumplimiento delrequisito esencial de «seguridad en caso de incendio», quecontribuyen en conjunto a definir la estrategia de seguridad en
caso de incendio que puede desarrollarse de formas diversas en
los Estados miembros.
(4)El punto 4.3.1.3 del documento interpretativo no2 define una de
las medidas generalmente utilizadas en los Estados miembros en
relaciónconla resisten cia al fuego de los productos de
construcción o de partes de las obras de construcción.
(5)El sistema de clases incluido en el documento interpretativo no2
constituye una solución armonizada para evaluar la resistencia al
fuego de los productos de construcción y de las obras o elementos
de obras de construcción.
(6)Este sistema de clases ha sido adaptado al progreso técnico en elmarco del mandato conferido por la Comisión a los organismos
europeos de normalización CEN y Cenelec.
(7)El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 89/106/CEE establece
que los Estados miembros sólo podránfijar los n iveles derendimiento exigidos en su territorio a partir de las clasificaciones
adoptadas enel ámbito comun itario y siempre que se utilicen
todas, algunas clases o una sola clase.
(8)Las medidas previstas enla presen te Decisiónse ajustanaldictamen del Comité permanente de la construcción.2000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 2
(1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 12.
(2) DO L 220 de 30.8.1993, p. 1.
(3) DO C 62 de 28.2.1994, p. 1.
▼B
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El sistema de clasificación adoptado a nivel comunitario para el
rendimiento en materia de resistencia al fuego de los productos deconstrucción, así como de las obras y partes de obras de construcción,
figura en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.2000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 3
▼B
ANEXO
DEFINICIONES, PRUEBAS Y CRITERIOS DE RENDIMIENTO
Las definiciones, pruebas y criterios de rendimiento pertinentes se describen detalladamente o se citan
en las normas contempladas en el presente anexo.
SÍMBOLOS
R Capacidad portante
E IntegridadI AislamientoW Radiación
M Acciónmecán ica
C Cierre automáticoS Estanqueidad al paso de humosP o HP Continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de la señal
G Resistencia a la combustión de hollines
K Capacidad de protección contra incendios
Notas
1. Las clasificaciones siguientes están expresadas en minutos, a no ser que se especifique de otra forma.
2. Las normas europeas EN 13501-2, EN 13501-3 (clasificación), y EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN
1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurocodes) a las que se hace referencia en la
presente Decisión estarán sujetas a los mismos procedimientos de salvaguardia descritos en el
apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 89/106/CEE.
CLASIFICACIONES
1.Elementos portantes sin funciones de separación contra el fuego
Elementos Paredes, suelos, tejados, vigas, columnas, balcones, escaleras, pasarelas
Norma(s) EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-
1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Clasificación: —
R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360Comentarios —
2.Elementos portantes con funciones de separación contra el fuego
Elementos Paredes
Norma(s) EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Clasificación: —2000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 4
▼B
RE 20 30 60 90 120 180 240
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
REI-M 30 60 90 120 180 240REW 20 30 60 90 120 180 240Comentarios —
Elementos Suelos y tejados
Norma(s) EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1999-1.2
Clasificación: —
RE 20 30 60 90 120 180 240
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240Comentarios —
3.Productos y sistemas de protección de los elementos o partes portantes de obras
Productos Techos sin resistencia intrínseca al fuego
Norma(s) EN 13501-2; ►
C1ENV 1338-1 ◄
Clasificación: se define en los mismos términos que los elementos portantes protegidos
Comentarios Si cumplen los requisitos relativos al fuego «seminatural», se añadirá el
símbolo «sn» a la clasificación.
Productos Revestimientos, cubiertas y pantallas de protección contra el fuego
Norma(s) EN 13501-2; ►C1ENV 13381-2 a 7 ◄
Clasificación: se define en los mismos términos que los elementos portantes protegidosComentarios —
4.Elementos no portantes o partes de obras y productos de estas partes
Elementos Particiones (incluidas las que tienen partes no aisladas)
Norma(s) EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Clasificación: —E 2 03 0 6 09 01 2 0
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI-M 30 60 90 120EW 20 30 60 90 1202000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 5
▼B
Comentarios —
Elementos Techos con resistencia intrínseca al fuego
Norma(s) EN 13501-2; EN 1364-2
Clasificación: —
EI 15 30 45 60 90 120 180 240Comentarios La clasificación se completa con «(a →b)», «(b→a)», o «(a ↔b)» para
indicar si el elemento ha sido probado y cumple los requisitos sólo
superiores o inferiores o ambos.
Elementos Fachadas (muros-cortina) y muros exteriores (incluidos elementos de
vidrio)
Norma(s) EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2;
EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Clasificación: —E 15 30 60 90 120
EI 15 30 60 90 120
EW 20 30 60Comentarios La clasificación se completa con «(i →o)», «(o→i)», o «(i ↔o)» para
indicar si el elemento ha sido probado y cumple los requisitos sólo de
interior o de exterior o ambos.
En caso necesario, la estabilidad mecánica indica que ningún desprendi-
miento de partes puede causar daños personales durante el plazo previsto
para la clasificaciónE o EI.
Elementos Suelos elevados
Norma(s) EN 13501-2; EN 1366-6
Clasificación: —
R1 5 3 0RE 30REI 30
Comentarios La clasificación se completa añadiendo el sufijo «f» para indicar
resistencia plena al fuego o «r» para indicar la resistencia únicamente a
la exposición a una temperatura constante.
Elementos Sistemas de obturación de penetraciones de cables y tuberías
Norma(s) EN 13501-2; EN 1366-3,4
Clasificación: —
E 15 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 2402000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 6
▼B
Comentarios —
Elementos Puertas y elementos practicables cortafuegos (incluidos los que tienen
partes acristaladas y herrajes) y sus dispositivos de cierre
Norma(s) EN 13501-2; EN 1634-1Clasificación: —
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240EW 20 30 60Comentarios La clasificación I se completa con el sufijo «1» o «2» para indicar la
definición de aislamiento utilizada. La adición del símbolo «C» indica que
el producto tambiéncumple el criterio de «cierre automático» (prueba de
admisión/rechazo) (
1).
(1) La clasificaciónC puede ser complemen tada por los dígitos 0 a 5 de acuerdo conla categoría de uso. Los
detalles serán incluidos en las especificaciones técnicas del producto.
Elementos Puertas cortahumos
Norma(s) EN 13501-2; EN 1634-3Clasificación: S
200oSs, según las condiciones de la prueba cumplidas
Comentarios La adición del símbolo «C» indica que el producto también satisface el
criterio de «cierre automático» (prueba de admisión/rechazo) (1).
(1) La clasificaciónC puede ser complemen tada por los dígitos 0 a 5 de acuerdo conla categoría de uso. Los
detalles serán incluidos en las especificaciones técnicas del producto.
Elementos Cierres para sistemas transportadores y de transporte por carriles
Norma(s) EN 13501-2; EN 1366-7
Clasificación: —E 15 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW 20 30 60
Comentarios La clasificación I se completa con el sufijo «1» o «2» para indicar la
definición de aislamiento utilizada. La inclusión del símbolo «C» indica
que el producto tambiéncumple el criterio de «cierre automático» (prueba
de rechazo/admisión) (
1).
(1) La clasificaciónC puede ser complemen tada por los dígitos 0 a 5 de acuerdo conla categoría de uso. Los
detalles serán incluidos en las especificaciones técnicas del producto.
Elementos Conductos y patinillos para instalaciones y servicios
Norma(s) EN 13501-2; EN 1366-5
Clasificación: —E 15 20 30 45 60 90 120 180 2402000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 7
▼B
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
Comentarios La clasificación se completa con «(i →o)», «(o→i)» o «(i ↔o)» para
indicar si el elemento se ha probado y cumple los requisitos externos o
internos o bien ambos. Además, los símbolos «ve» y/o «ho» indican que el
elemento puede utilizarse adecuadamente en sentido vertical y/o
horizontal.
Elementos Chimeneas
Norma(s) EN 13501-2; EN 13216
Clasificación: G + distancia en milímetros (por ejemplo: G 50)Comentarios Distancia no requerida para productos empotrados.
Elementos Revestimientos de paredes y techos
Norma(s) EN 13501-2; EN 13381-8Clasificación: K
Comentarios Prueba de rechazo/admisión.
5.Productos utilizados en sistemas de ventilación (excluidos los sistemas extracción de calor y
humo)
Elementos Conductos de ventilación
Norma(s) EN 13501-3; EN 1366-1Clasificación: —EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240E3 0 6 0
Comentarios La clasificación se completa con «(i →o)», «(o→i)», o «(i ↔o)» para
indicar si el elemento se ha probado y cumple los requisitos exteriores,
interiores o ambos. Además, los símbolos «v
e» y/o «ho» indican que el
elemento puede usarse en sentido vertical y/o horizontal. La inclusión del
símbolo «S» indica que se ajusta a una restricción suplementaria de fugas.
Elementos Cierres contraincendios
Norma(s) EN 13501-3; EN 1366-2Clasificación: —EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240E 30 60 90 120
Comentarios La clasificación se completa con «(i →o)», «(o→i)» o «(i ↔o)» para
indicar que el elemento ha sido probado y cumple los criterios interiores,
exteriores o ambos. Además, los símbolos «v
e» y/o «ho» indican que el
elemento puede utilizarse adecuadamente en sentido vertical y/o
horizontal. La inclusión del símbolo «S» indica que se ha cumplido una
restricciónsuplemen taria de fugas.2000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 8
▼B
6.Productos utilizados en las instalaciones técnicas
Productos Cables eléctricos y de fibras ópticas y accesorios;
conductos y sistemas de cables resistentes al fuego
Norma(s) EN 13501-3
Clasificación: —
P 1 53 06 0 9 0 1 2 0Comentarios —
Productos Cables o sistemas de cableado de pequeño diámetro utilizados para la
alimentación eléctrica o la transmisión de señal (de un diámetro inferior a
20 mm y conductores inferiores a 2,5 mm
2)
Norma(s) EN 13501-3; EN 50200
Clasificación: —
PH 15 30 60 90 120Comentarios —2000D0367 — ES — 06.06.2000 — 000.001 — 9