ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαρτίου 2014

που καθορίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς απόφαση των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου, που αφορά την προσθήκη, στο παράρτημα Γ της συμφωνίας, προδιαγραφών για τους εξυπηρετητές υπολογιστών και τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής καθώς και την αναθεώρηση των προδιαγραφών για τις διατάξεις και τον εξοπλισμό απεικόνισης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ της συμφωνίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/202/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2012, για την υπογραφή και σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο

Το συνημμένο σχέδιο απόφασης συνιστά τη βάση της θέσης που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς απόφαση των διαχειριστικών φορέων, δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, όσον αφορά την αναθεώρηση των προδιαγραφών για τις διατάξεις και τον εξοπλισμό απεικόνισης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ μέρη II και ΙΙΙ, και την προσθήκη στη συμφωνία νέων προδιαγραφών για τους εξυπηρετητές υπολογιστών και τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2013, σ. 5.

(2) ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 1.

(3) ΕΕ L 63 της 6.3.2013, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΜΕΡΟΣ II ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ «I. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1. Ορισμοί 1.1. Τύποι προϊόντων Ηλεκτρονική συσκευή απεικόνισης (οθόνη): διατιθέμενο στο εμπόριο προϊόν αποτελούμενο από οθόνη απεικόνισης και τα συναφή ηλεκτρονικά κυκλώματα, συχνά σε ενιαίο περίβλημα, με κύρια λειτουργία του την απεικόνιση πληροφοριών από 1) ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθμό εργασίας ή εξυπηρετητή μέσω μιας ή περισσοτέρων εισόδων (π.χ. VGA, DVI, HDMI, Display Port, IEEE 1394, USB) ή 2) εξωτερική αποθήκευση (π.χ. σύστημα οδήγησης flash με διεπαφή USB, κάρτα μνήμης) ή 3) σύνδεση σε δίκτυο. α) Οθόνη υπολογιστή: ηλεκτρονική συσκευή, κατά κανόνα με διαγώνιο θέασης μεγέθους μεγαλύτερου από 12 ίντσες και πυκνότητα εικονοστοιχείων πάνω από 5 000 εικονοστοιχεία ανά τετραγωνική ίντσα (pixels/in2), στην οποία εμφανίζονται η διασύνδεση χρήστη του υπολογιστή και τα ανοικτά προγράμματα, και η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον υπολογιστή, κατά κανόνα με τη χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού. Οθόνη ενισχυμένων επιδόσεων (Enhanced-Performance-Display): οθόνη υπολογιστή που έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και λειτουργίες: i) λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 60:1 μετρούμενο σε οριζόντια γωνία θέασης τουλάχιστον 85°, με ή χωρίς γυάλινο κάλυμμα· ii) εκ κατασκευής ανάλυση μεγαλύτερη ή ίση των 2,3 megapixel (MP) και iii) χρωματική περιοχή τουλάχιστον sRGB όπως ορίζεται στο IEC 61966 2-1. Επιτρέπονται αποκλίσεις στον χρωματικό χώρο εφόσον υποστηρίζεται τουλάχιστον το 99 % των καθορισμένων χρωμάτων sRGB. β) Ψηφιακή κορνίζα: ηλεκτρονική συσκευή, κατά κανόνα με διαγώνιο θέασης μικρότερη από 12 ίντσες, της οποίας η κύρια λειτουργία είναι η απεικόνιση ψηφιακών εικόνων. Επιτρέπεται να περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο χρονόμετρο, αισθητήρα παρουσίας χρήστη, εξοπλισμό ήχου, βίντεο ή ικανότητα σύνδεσης Bluetooth ή ασύρματη. γ) Οθόνη σήμανσης: ηλεκτρονική συσκευή, κατά κανόνα με διαγώνιο θέασης μεγαλύτερη από 12 ίντσες και πυκνότητα εικονοστοιχείων μικρότερη ή ίση των 5 000 εικονοστοιχείων ανά τετραγωνική ίντσα (pixels/in2). Κατά κανόνα διατίθεται στην αγορά ως οθόνη εμπορικής σήμανσης, προς χρήση σε χώρους όπου προορίζεται για θέαση από πολλά άτομα σε εκτός γραφείου περιβάλλοντα, π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης, πολυκαταστήματα, εστιατόρια, μουσεία, ξενοδοχεία, εξωτερικούς χώρους εκδηλώσεων, αερολιμένες, αίθουσες συνεδριάσεων ή διδασκαλίας. 1.2. Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος (External Power Supply – EPS): αναφέρεται επίσης ως εξωτερικός μετασχηματιστής ισχύος. Συστατικό στοιχείο περιεχόμενο σε περίβλημα χωριστό από εκείνο της οθόνης και σχεδιασμένο για μετατροπή της εισερχόμενης τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος του δικτύου σε χαμηλότερη τάση (τάσεις) ΣΡ για τροφοδότηση της οθόνης. Το εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος συνδέεται με την οθόνη μέσω αφαιρούμενης ή συρματωμένης αρσενικής/θηλυκής ηλεκτρικής επαφής, καλωδίου, σύρματος ή άλλης καλωδίωσης. 1.3. Καταστάσεις λειτουργίας: α) Κατάσταση εντός λειτουργίας (On-Mode): κατάσταση κατανάλωσης ισχύος κατά την οποία το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί και εξασφαλίζει μία ή περισσότερες από τις κύριες λειτουργίες του. Η εν λόγω κατάσταση περιγράφεται επίσης ως «ενεργός», «σε χρήση» και «κανονική λειτουργία». Η κατανάλωση ισχύος στην εν λόγω κατάσταση είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη από την κατανάλωση σε κατάσταση νάρκης και στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. β) Κατάσταση νάρκης (Sleep-Mode): κατάσταση κατανάλωσης ισχύος στην οποία μεταπίπτει το προϊόν όταν λάβει σήμα από συνδεδεμένη συσκευή ή από εσωτερική διέγερση. Το προϊόν ενδέχεται επίσης να μεταπέσει στην εν λόγω κατάσταση μέσω σήματος που παράγεται με εντολή του χρήστη. Το προϊόν πρέπει να αφυπνίζεται μόλις λαμβάνει σήμα από συνδεδεμένη συσκευή, δίκτυο, τηλεχειριστήριο ή/και εσωτερική διέγερση. Όταν το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση νάρκης, δεν παράγει ορατή εικόνα, εξαιρουμένων ενδεχομένως ανταποκρινόμενων στις ανάγκες του χρήστη ή προστατευτικών λειτουργιών όπως η εμφάνιση πληροφοριών προϊόντος ή κατάστασης, ή λειτουργιών που εξαρτώνται από αισθητήρες. Σημειώσεις: 1. Παραδείγματα εσωτερικών διεγέρσεων αποτελούν τα χρονόμετρα ή οι αισθητήρες παρουσίας χρήστη. 2. Η ρύθμιση ισχύος δεν αποτελεί παράδειγμα εντολής χρήστη. γ) Κατάσταση εκτός λειτουργίας (Off-Mode): κατάσταση κατανάλωσης ισχύος στην οποία το προϊόν είναι συνδεδεμένο με πηγή ισχύος αλλά δεν παρέχει λειτουργίες κατάστασης εντός λειτουργίας ή νάρκης. Η εν λόγω κατάσταση επιτρέπεται να διαρκεί επ’ άπειρον. Το προϊόν μπορεί να εξέλθει από την εν λόγω κατάσταση με απευθείας ενεργοποίηση διακόπτη ή ρυθμιστή ισχύος. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μη διαθέτουν την εν λόγω κατάσταση λειτουργίας. 1.4. Φωτεινότητα: η μέτρηση με φωτόμετρο της φωτεινής έντασης ανά μονάδα επιφάνειας του φωτός που κινείται σε δεδομένη κατεύθυνση, εκφρασμένη σε καντέλα ανά τετραγωνικό μέτρο (cd/m2). Η φωτεινότητα αναφέρεται στις ρυθμίσεις λαμπρότητας της οθόνης. α) Μέγιστη αναφερόμενη φωτεινότητα: η μέγιστη φωτεινότητα την οποία μπορεί να φτάσει η οθόνη σε προτερόθετη κατάσταση εντός λειτουργίας και όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή, για παράδειγμα, στο εγχειρίδιο χρήσης. β) Μέγιστη μετρούμενη φωτεινότητα: η μέγιστη φωτεινότητα την οποία μπορεί να φτάσει η οθόνη με τη χειροκίνητη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, π.χ. της λαμπρότητας και της αντίθεσης. γ) Φωτεινότητα κατά την παράδοση: η φωτεινότητα της οθόνης στις εκ κατασκευής προτερόθετες ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο κατασκευαστής για κανονική οικιακή χρήση ή για τη χρήση στην εκάστοτε αγορά. Η φωτεινότητα κατά την παράδοση οθόνης με αυτόματη ρύθμιση λαμπρότητας (Automatic Brightness Control – ABC) ενεργοποιημένη εκ κατασκευής επιτρέπεται να είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες φωτός περιβάλλοντος στην τοποθεσία στην οποία εγκαθίσταται η οθόνη. 1.5. Εμβαδόν οθόνης: Το θεατό πλάτος της οθόνης πολλαπλασιασμένο επί το θεατό ύψος της οθόνης, εκφρασμένο σε τετραγωνικές ίντσες (in2). 1.6. Αυτόματη ρύθμιση λαμπρότητας (Automatic Brightness Control – ABC): ο αυτόματος μηχανισμός που ρυθμίζει τη λαμπρότητα της οθόνης ως συνάρτηση του φωτός περιβάλλοντος. 1.7. Συνθήκες φωτός περιβάλλοντος: ο συνδυασμός της φωτεινότητας των διάφορων πηγών φωτός στο περιβάλλον γύρω από την οθόνη, π.χ. σε καθιστικό ή σε γραφείο. 1.8. Σύνδεση γέφυρας: φυσική σύνδεση μεταξύ δύο ελεγκτήρων ομφαλού, κατά κανόνα αλλά όχι αποκλειστικά USB ή FireWire, που καθιστά δυνατή την επέκταση θυρών, συνήθως για τη μετάθεση των θυρών σε καταλληλότερη θέση ή για την αύξηση των διαθέσιμων θυρών. 1.9. Ικανότητα δικτύωσης: ικανότητα λήψης διεύθυνσης IP όταν συνδέεται σε δίκτυο. 1.10. Αισθητήρας παρουσίας χρήστη: συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας μπροστά ή στην περιοχή που περιβάλλει την οθόνη. Ο αισθητήρας παρουσίας χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως για τη μετάπτωση της οθόνης από την κατάσταση εντός λειτουργίας σε κατάσταση νάρκης ή στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. 1.11. Οικογένεια προϊόντων: ομάδα οθονών που κατασκευάζονται με το ίδιο εμπορικό σήμα, με οθόνη ιδίου μεγέθους και ανάλυσης, και τοποθετημένες σε ενιαίο περίβλημα που επιτρέπεται να περιέχει παραλλαγές όσον αφορά τις διαρθρώσεις υλικού. Παράδειγμα: ως οικογένεια προϊόντων είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν δύο οθόνες υπολογιστών από την ίδια σειρά μοντέλων, με μέγεθος διαγωνίου θέασης 21 ίντσες και ανάλυση 2,074 megapixel (MP), αλλά με παραλλαγές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά όπως ενσωματωμένα μεγάφωνα ή συσκευή λήψης εικόνων. 1.12. Αντιπροσωπευτικό μοντέλο: η διάρθρωση του προϊόντος που υφίσταται δοκιμή για να λάβει χαρακτηρισμό ENERGY STAR και προορίζεται να διατεθεί στην αγορά και να επισημανθεί με ετικέτα ENERGY STAR. 2. Πεδίο εφαρμογής 2.1. Συμπεριλαμβανόμενα προϊόντα 2.1.1. Τα προϊόντα που πληρούν τον ορισμό της οθόνης κατά το παρόν παράρτημα και τροφοδοτούνται απευθείας με τάση εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου, μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού ισχύος, ή μέσω σύνδεσης δεδομένων ή δικτύου είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR εξαιρουμένων των προϊόντων που απαριθμούνται στην ενότητα 2.2. 2.1.2. Στα συνήθη προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής περιλαμβάνονται: α) οθόνες υπολογιστών β) ψηφιακές κορνίζες γ) οθόνες σήμανσης και δ) πρόσθετα προϊόντα στα οποία συγκαταλέγονται οθόνες με λειτουργική ικανότητα μεταγωγής πληκτρολογίου, βίντεο και ποντικιού (keyboard, video and mouse — KVM), και άλλες οθόνες προοριζόμενες για συγκεκριμένους κλάδους οι οποίες πληρούν τους ορισμούς και τα κριτήρια χαρακτηρισμού σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή. 2.2. Εξαιρούμενα προϊόντα 2.2.1. Τα προϊόντα που καλύπτονται από άλλες προδιαγραφές προϊόντων ENERGY STAR δεν είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής. Ο κατάλογος των ισχυουσών προδιαγραφών διατίθεται στη διεύθυνση www.eu-energystar.org. 2.2.2. Τα ακόλουθα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής: α) προϊόντα με οθόνη με μέγεθος διαγωνίου θέασης μεγαλύτερο των 61 ιντσών· β) προϊόντα με ενσωματωμένο δέκτη τηλεόρασης· γ) προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και πωλούνται ως τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με θύρα εισόδου υπολογιστή (π.χ. VGA) που διατίθενται στην αγορά και πωλούνται κυρίως ως τηλεοράσεις· δ) προϊόντα που είναι συναρμολογούμενες τηλεοράσεις. Συναρμολογούμενη τηλεόραση είναι προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα χωριστά συστατικά μέρη (π.χ. οθόνη και δέκτης) το οποίο διατίθεται στην αγορά και πωλείται ως τηλεόραση ως ενιαίο μοντέλο ή σύστημα. Η συναρμολογούμενη τηλεόραση ενδέχεται να έχει περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα· ε) τηλεοράσεις διπλής χρήσης/οθόνες υπολογιστών που διατίθενται στην αγορά και πωλούνται με αυτόν τον χαρακτηρισμό· στ) συσκευές κινητής πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. υπολογιστές ταμπλέτα, υπολογιστές-αβάκιο [slate), ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης, έξυπνα τηλέφωνα (smartphones)]· ζ) προϊόντα που πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για ιατρικές συσκευές οι οποίες αποκλείουν τις δυνατότητες διαχείρισης κατανάλωσης ή/και δεν διαθέτουν κατάσταση κατανάλωσης που να αντιστοιχεί στον ορισμό της κατάστασης νάρκης και η) ελαφρά τερματικά (thin clients), εξαιρετικά λεπτά τερματικά (ultra-thin clients) ή τερματικά χωρίς υλικό υπολογιστή (ultra-thin clients). 3. Κριτήρια χαρακτηρισμού 3.1. Σημαντικά ψηφία και στρογγυλοποίηση 3.1.1. Όλοι οι υπολογισμοί διεξάγονται με απευθείας μετρούμενες (μη στρογγυλοποιημένες) τιμές. 3.1.2. Εκτός αν προβλέπεται άλλως, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αξιολογείται με τη χρήση απευθείας μετρούμενων ή υπολογιζόμενων τιμών χωρίς στρογγυλοποίηση. 3.1.3. Οι απευθείας μετρούμενες ή υπολογιζόμενες τιμές που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ENERGY STAR για αξιολόγηση είναι στρογγυλοποιημένες στο πλησιέστερο σημαντικό ψηφίο, που αναφέρεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις των προδιαγραφών. 3.2. Γενικές απαιτήσεις 3.2.1. Εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος: εάν το προϊόν παραδίδεται με εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος, το εν λόγω εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος πληροί τις απαιτήσεις επιδόσεων επιπέδου V βάσει του International Efficiency Marking Protocol (Διεθνές πρωτόκολλο σήμανσης απόδοσης) και περιλαμβάνει τη σήμανση επιπέδου V. Πρόσθετες πληροφορίες για το πρωτόκολλο σήμανσης διατίθενται στη διεύθυνση www.energystar.gov/powersupplies. Τα εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος πληρούν τις απαιτήσεις του επιπέδου V κατά τις δοκιμές που διεξάγονται με βάση την Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies, Aug. 11, 2004 (Μέθοδος δοκιμής για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης εξωτερικών τροφοδοτικών ΕΡ - ΣΡ ή ΕΡ - ΕΡ ενιαίας τάσης, 11 Αυγούστου 2004). 3.2.2. Διαχείριση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας: α) Τα προϊόντα διαθέτουν τουλάχιστον μία ιδιότητα διαχείρισης της κατανάλωσης ρεύματος που έχει ενεργοποιηθεί εκ κατασκευής και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη μετάπτωση από την κατάσταση εντός λειτουργίας σε κατάσταση νάρκης, είτε με συνδεδεμένη συσκευή εξυπηρέτησης είτε εσωτερικά (π.χ. εκ κατασκευής ενεργοποιημένη υποστήριξη για σηματοδότηση διαχείρισης κατανάλωσης ρεύματος από οθόνη (Display Power Management Signalling/DPMS) κατά την ένωση VESA (Video Electronics Standards Association). β) Τα προϊόντα που παράγουν περιεχόμενο προς απεικόνιση από μία ή περισσότερες εσωτερικές πηγές διαθέτουν αισθητήρα ή χρονόμετρο ενεργοποιημένα εκ κατασκευής, για την αυτόματη μετάπτωση σε κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας. γ) Αναφέρεται ο χρόνος καθυστέρησης για προϊόντα με εσωτερικό εκ κατασκευής χρόνο καθυστέρησης μετά την παρέλευση του οποίου το προϊόν μεταπίπτει από την κατάσταση λειτουργίας σε κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας. δ) Οι οθόνες υπολογιστών μεταπίπτουν αυτομάτως σε κατάσταση νάρκης ή εκτός λειτουργίας εντός 15 λεπτών μετά την αποσύνδεσή τους από υπολογιστή εξυπηρέτησης. 3.3. Απαιτήσεις για την κατάσταση εντός λειτουργίας 3.3.1. Η ισχύς σε κατάσταση εντός λειτουργίας (PON), μετρούμενη με τη μέθοδο δοκιμών ENERGY STAR, είναι μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης ισχύος στην κατάσταση εντός λειτουργίας (PON_MAX), όπως υπολογίζεται και στρογγυλοποιείται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 1. Εάν η πυκνότητα εικονοστοιχείων (DP) του προϊόντος, όπως υπολογίζεται με την εξίσωση 1, υπερβαίνει τα 20 000 pixels/in2, η ανάλυση οθόνης (r) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της PON_MAX καθορίζεται με την εξίσωση 2. Εξίσωση 1: Υπολογισμός της πυκνότητας εικονοστοιχείων όπου: — DP είναι η πυκνότητα εικονοστοιχείων του προϊόντος στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο, σε pixels/in2, — r είναι η ανάλυση οθόνης σε megapixel και — A είναι το εμβαδόν θέασης οθόνης σε in2. Εξίσωση 2: Υπολογισμός της ανάλυσης στην περίπτωση που η πυκνότητα εικονοστοιχείων του προϊόντος (DP) υπερβαίνει τα 20 000 pixels/in2 όπου: — r1 και r2 είναι οι αναλύσεις οθόνης, σε megapixel, που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό της PON_MAX, — DP είναι η πυκνότητα εικονοστοιχείων του προϊόντος στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο, σε pixels/in2, και — A είναι το εμβαδόν θέασης οθόνης σε in2. Πίνακας 1 Υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας (PON_MAX) Τύπος προϊόντος και μέγεθος διαγωνίου θέασης d (σε ίντσες) PON_MAX όπου Dp ≤ 20 000 pixels/in2 (σε watt) όπου: r = ανάλυση οθόνης σε megapixel A = εμβαδόν θέασης οθόνης σε in2 Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δέκατο του watt PON_MAX όπου Dp > 20 000 pixels/in2 (σε watt) όπου: r = ανάλυση οθόνης σε megapixel A = εμβαδόν θέασης οθόνης σε in2 Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δέκατο του watt d < 12,0 12,0 ≤ d < 17,0 17,0 ≤ d < 23,0 23,0 ≤ d < 25,0 25,0 ≤ d ≤ 61,0 30,0 ≤ d ≤ 61,0 (μόνο στην περίπτωση των προϊόντων που πληρούν τον ορισμό για οθόνες σήμανσης) 3.3.2. Στην περίπτωση των προϊόντων που πληρούν τον ορισμό για οθόνη ενισχυμένων επιδόσεων, στην PON_MAX, όπως υπολογίζεται βάσει του πίνακα 1, προστίθεται ανοχή ισχύος (PEP), όπως υπολογίζεται με την εξίσωση 3. Στην περίπτωση αυτή, η PON, μετρούμενη με τη μέθοδο δοκιμών ENERGY STAR, είναι μικρότερη ή ίση του αθροίσματος των PON_MAX και PEP. Εξίσωση 3: Υπολογισμός της ανοχής ισχύος στην κατάσταση εντός λειτουργίας των οθονών ενισχυμένων επιδόσεων όπου: — PEP< 27″ είναι η ανοχή ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt, για οθόνη ενισχυμένων επιδόσεων με διαγώνιο θέασης μεγέθους μικρότερου των 27 ιντσών, — PEP< 27″ είναι η ανοχή ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt, για οθόνη ενισχυμένων επιδόσεων με διαγώνιο θέασης μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου των 27 ιντσών και — PON_MAX είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt. 3.3.3. Στην περίπτωση των προϊόντων με εκ κατασκευής ενεργοποιημένη αυτόματη ρύθμιση λαμπρότητας (ABC), στην PON_MAX, υπολογιζόμενη βάσει του πίνακα 1, προστίθεται ανοχή ισχύος (PABC) υπολογιζόμενη με την εξίσωση 5, εάν η μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας (RABC), υπολογιζόμενη με την εξίσωση 4, είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20 %. α) Εάν η RABC είναι μικρότερη από 20 %, τότε η PABC δεν προστίθεται στην PON_MAX. β) Η PON, μετρούμενη με απενεργοποιημένη την αυτόματη ρύθμιση λαμπρότητας βάσει της μεθόδου δοκιμών ENERGY STAR, είναι μικρότερη ή ίση της PON_MAX. Εξίσωση 4: Υπολογισμός της μείωσης της κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας στην περίπτωση των προϊόντων με την αυτόματη ρύθμιση λαμπρότητας (ABC) ενεργοποιημένη εκ κατασκευής όπου: — RABC είναι η ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας λόγω της αυτόματης ρύθμισης λαμπρότητας (ABC), — P300 είναι η μετρούμενη ισχύς σε κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt, όταν η δοκιμή διεξάγεται με επίπεδο φωτός περιβάλλοντος 300 lux και — P10 είναι η μετρούμενη ισχύς σε κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt, όταν η δοκιμή διεξάγεται με επίπεδο φωτός περιβάλλοντος 10 lux. Εξίσωση 5: Υπολογισμός της ανοχής ισχύος στην κατάσταση εντός λειτουργίας στην περίπτωση των προϊόντων με την αυτόματη ρύθμιση λαμπρότητας (ABC) ενεργοποιημένη εκ κατασκευής όπου: — PABC είναι η ανοχή ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt, και — PON_MAX είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt. 3.3.4. Στην περίπτωση των προϊόντων που τροφοδοτούνται με πηγή ΣΡ χαμηλής τάσης, η PON, υπολογιζόμενη με την εξίσωση 6, είναι μικρότερη ή ίση της PON_MAX, υπολογιζόμενης βάσει του πίνακα 1. Εξίσωση 6: Υπολογισμός της κατανάλωσης ισχύος στην κατάσταση εντός λειτουργίας στην περίπτωση των προϊόντων που τροφοδοτούνται με πηγή ΣΡ χαμηλής τάσης όπου: — PON είναι η υπολογιζόμενη ισχύς σε κατάσταση εντός λειτουργίας, σε watt, — PL είναι η κατανάλωση ισχύος ΕΡ, σε watt, της πηγής ΣΡ χαμηλής τάσης με το δοκίμιο (UUT) ως το φορτίο και — PS είναι οι περιθωριακές απώλειες του τροφοδοτικού ισχύος ΕΡ της πηγής, σε watt. 3.4. Απαιτήσεις για την κατάσταση νάρκης 3.4.1. Η μετρούμενη ισχύς σε κατάσταση νάρκης (PSLEEP) στην περίπτωση των προϊόντων με καμία από τις δυνατότητες δεδομένων ή δικτύου που περιλαμβάνονται στους πίνακες 3 ή 4 είναι μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση νάρκης (PSLEEP_MAX), που καθορίζεται στον πίνακα 2. Πίνακας 2 Μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση νάρκης (PSLEEP_MAX) PSLEEP_MAX (watt) 0,5 3.4.2. Η μετρούμενη ισχύς σε κατάσταση νάρκης (PSLEEP) στην περίπτωση των προϊόντων με μια ή περισσότερες από τις ικανότητες δεδομένων ή δικτύου που περιλαμβάνονται στους πίνακες 3 ή 4 είναι μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση νάρκης για δεδομένα/δικτύωση (PSLEEP_AP), που υπολογίζεται με την εξίσωση 7. Εξίσωση 7: Υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση νάρκης για δεδομένα/δικτύωση όπου: — PSLEEP_AP είναι η απαιτούμενη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση νάρκης, σε watt, στην περίπτωση των προϊόντων που υποβάλλονται σε δοκιμή με ικανότητες πρόσθετης κατανάλωσης ισχύος, — PSLEEP_MAX είναι η απαιτούμενη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση νάρκης, σε watt, που καθορίζεται στον πίνακα 2, — PDN είναι η ανοχή ισχύος, σε watt, που καθορίζεται στον πίνακα 3 για ικανότητα δεδομένων και δικτύωσης συνδεδεμένη κατά τις δοκιμές σε κατάσταση νάρκης, και — PADD είναι η ανοχή ισχύος, σε watt, που ορίζεται στον πίνακα 4 για πρόσθετες ικανότητες εκ κατασκευής ενεργοποιημένες κατά τις δοκιμές σε κατάσταση νάρκης. Πίνακας 3 Ανοχές ισχύος σε κατάσταση νάρκης για ικανότητες δεδομένων και δικτύωσης Ικανότητα Καλυπτόμενοι τύποι PDN (watt) USB 1.x 0,1 USB 2.x 0,5 USB 3.x, DisplayPort (σύνδεση μη βίντεο), Thunderbolt 0,7 Δίκτυο Γρήγορο Ethernet 0,2 Gigabit Ethernet 1,0 Wi-Fi 2,0

Πίνακας 4 Ανοχές ισχύος σε κατάσταση νάρκης για πρόσθετες ικανότητες Ικανότητα Καλυπτόμενοι τύποι PADD (watt) Αισθητήρας Αισθητήρας παρουσίας χρήστη 0,5 Μνήμη Κάρτα μνήμης flash/αναγνώστες έξυπνων καρτών, διεπαφές συσκευών λήψης εικόνων, PictBridge 0,2 Παράδειγμα 1: Ψηφιακή κορνίζα με συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη μία μόνο ικανότητα γεφύρωσης ή δικτύου κατά τη δοκιμή σε κατάσταση νάρκης, με Wi-Fi και χωρίς ενεργοποιημένες πρόσθετες ικανότητες κατά τη δοκιμή σε κατάσταση νάρκης πληροί τους όρους για πρόσθετη ανοχή 2,0 W για Wi-Fi, καθώς: , . Παράδειγμα 2: Οθόνη υπολογιστή με ικανότητα γεφύρωσης USB 3.x και DisplayPort (σύνδεση μη βίντεο) υποβάλλεται σε δοκιμή με συνδεδεμένη και ενεργοποιημένη μόνο την ικανότητα USB 3.x. Εάν κατά τη δοκιμή σε κατάσταση νάρκης δεν έχουν ενεργοποιηθεί πρόσθετες ικανότητες, η εν λόγω οθόνη πληροί τους όρους για πρόσθετη ανοχή 0,7 W για USB 3.x, καθώς: , . Παράδειγμα 3: Οθόνη υπολογιστή με μία ικανότητα γεφύρωσης και μία ικανότητα δικτύου, με USB 3.x και Wi-Fi, υποβάλλεται σε δοκιμή με συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες αμφότερες τις ικανότητες κατά τη δοκιμή σε κατάσταση νάρκης. Εάν κατά τη δοκιμή σε κατάσταση νάρκης δεν έχουν ενεργοποιηθεί πρόσθετες ικανότητες, η εν λόγω οθόνη πληροί τους όρους για πρόσθετη ανοχή 0,7 W για USB 3.x και 2,0 W για Wi-Fi, καθώς: , . 3.4.3. Στην περίπτωση των προϊόντων με περισσότερες από μία καταστάσεις νάρκης (π.χ. «νάρκη» και «βαθιά νάρκη»), η μετρούμενη ισχύς κατάστασης νάρκης (PSLEEP) σε οποιαδήποτε κατάσταση νάρκης δεν υπερβαίνει την PSLEEP_MAX στην περίπτωση των προϊόντων χωρίς ικανότητες γεφύρωσης ή δικτύωσης, ή την PSLEEP_AP στην περίπτωση των προϊόντων που δοκιμάζονται με πρόσθετες ικανότητες κατανάλωσης ισχύος, π.χ. συνδέσεις γεφύρωσης δεδομένων ή συνδέσεις δικτύωσης. Εάν το προϊόν έχει διαφορετικές καταστάσεις νάρκης οι οποίες είναι δυνατό να επιλέγονται με το χέρι, ή εάν το προϊόν είναι δυνατό να μεταπέσει σε κατάσταση νάρκης μέσω διαφορετικών μεθόδων (π.χ. μέσω τηλεχειριστηρίου ή θέσης του κεντρικού προσωπικού υπολογιστή σε κατάσταση νάρκης), η PSLEEP που αναφέρεται για τον χαρακτηρισμό είναι η μετρούμενη ισχύς στην κατάσταση νάρκης με την υψηλότερη PSLEEP, μετρούμενη κατά την ενότητα 6.5 της μεθόδου δοκιμής. Εάν το προϊόν μεταπίπτει αυτομάτως στις διαφορετικές καταστάσεις νάρκης, η PSLEEP που αναφέρεται για τον χαρακτηρισμό είναι η μέση τιμή των τιμών PSLEEP όλων των καταστάσεων νάρκης, μετρούμενων κατά την ενότητα 6.5 της μεθόδου δοκιμής. 3.5. Απαιτήσεις για την κατάσταση εκτός λειτουργίας Η μετρούμενη ισχύς εκτός λειτουργίας (POFF) είναι μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (POFF_MAX) που καθορίζεται στον πίνακα 5. Πίνακας 5 Μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (POFF_MAX) POFF_MAX (watt) 0,5 3.6. Για όλα τα προϊόντα δηλώνονται η μέγιστη αναφερόμενη και η μέγιστη μετρούμενη φωτεινότητα· για όλα τα προϊόντα πλην εκείνων με ενεργοποιημένη εκ κατασκευής την αυτόματη ρύθμιση λαμπρότητας (ABC) δηλώνεται η φωτεινότητα κατά την παράδοση του προϊόντος 4. Απαιτήσεις δοκιμών 4.1. Μέθοδοι δοκιμών Για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κατασκευαστές υποχρεούνται να διεξάγουν δοκιμές και να αυτοπιστοποιούν τα μοντέλα εκείνα που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές Energy Star. Για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι δοκιμής που αναφέρονται κατωτέρω. Τύπος προϊόντος Μέθοδος δοκιμής Όλοι οι τύποι προϊόντων και μεγέθη οθονών ENERGY STAR Test Method for Determining Displays Energy Use Version 6.0 – Rev. Jan-2013 (Μέθοδος δοκιμής ENERGY STAR για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας οθονών, Έκδοση 6.0, Αναθ. Ιαν. 2013). 4.2. Πλήθος απαιτούμενων δοκιμίων 4.2.1. Επιλέγεται για δοκιμή ένα δοκίμιο αντιπροσωπευτικού μοντέλου όπως ορίζεται στην ενότητα 1. 4.2.2. Για τον χαρακτηρισμό οικογένειας προϊόντων θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό μοντέλο η διάρθρωση του προϊόντος με τη χειρότερη κατανάλωση ισχύος στο πλαίσιο της οικογένειας προϊόντων. 4.3. Χαρακτηρισμός για τη διεθνή αγορά Οι δοκιμές για τον χαρακτηρισμό προϊόντων διενεργούνται με τον συνδυασμό εισερχόμενης τάσης/συχνότητας στην κάθε αγορά στην οποία θα πωληθούν και θα προωθηθούν με τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR. 5. Διεπαφή χρήστη Συνιστάται ένθερμα στους κατασκευαστές να σχεδιάζουν προϊόντα σύμφωνα με το πρότυπο για τη διεπαφή χρήστη IEEE P1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments (Πρότυπο για στοιχεία διεπαφής χρήστη σε συσκευές ελέγχου ισχύος ή ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα γραφείου/καταναλωτών). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε http://eetd.LBL.gov/Controls. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν υιοθετήσει το IEEE P1621 υποβάλει στην ΥΠΠ των ΗΠΑ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αρμόζει, το σκεπτικό για τη μη χρησιμοποίηση του προτύπου. 6. Ημερομηνία έναρξης ισχύος 6.1. Η ημερομηνία από την οποία οι κατασκευαστές επιτρέπεται να αρχίσουν να χαρακτηρίζουν προϊόντα ως ENERGY STAR βάσει της παρούσας έκδοσης 6.0 θα οριστεί ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Προκειμένου μοντέλο του προϊόντος να χαρακτηριστεί ENERGY STAR πρέπει να πληροί την προδιαγραφή ENERGY STAR που ισχύει την ημερομηνία κατασκευής του. Η ημερομηνία κατασκευής είναι συγκεκριμένη για κάθε μονάδα και είναι η ημερομηνία (π.χ. μήνας και έτος) κατά την οποία η μονάδα θεωρείται ότι είναι πλήρως συναρμολογημένη. 6.2. Μελλοντικές αναθεωρήσεις της προδιαγραφής: Η ΥΠΠ των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να επιφέρουν αλλαγές στην παρούσα προδιαγραφή εφόσον οι τεχνολογικές μεταβολές ή/και μεταβολές της αγοράς επηρεάζουν τη χρησιμότητά της για τους καταναλωτές, τη βιομηχανία ή το περιβάλλον. Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική, οι προδιαγραφές αναθεωρούνται μέσω συζητήσεων με τους ενδιαφερομένους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναθεώρησης προδιαγραφής, ο χαρακτηρισμός ENERGY STAR δεν χορηγείται αυτόματα για τη διάρκεια ζωής μοντέλου προϊόντος. 7. Θέματα προς εξέταση σε μελλοντικές αναθεωρήσεις 7.1. Οθόνες με μέγεθος διαγωνίου θέασης μεγαλύτερο από 61″ Είναι γνωστό ότι διατίθενται πλέον στην αγορά διαδραστικές οθόνες με μέγεθος διαγωνίου θέασης μεγαλύτερο από 60″ οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για εμπορικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Υπάρχει ενδιαφέρον να γίνει καλύτερα κατανοητή η κατανάλωση ισχύος των εν λόγω προϊόντων κατά τις δοκιμές σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής για οθόνες. Η ΥΠΠ των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστούν με τους ενδιαφερόμενους πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης της επόμενης αναθεώρησης της προδιαγραφής, ώστε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Η ΥΠΠ των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρονται καταρχήν να διερευνήσουν τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριληφθούν τα προϊόντα με οθόνες μεγέθους διαγωνίου θέασης μεγαλύτερου των 61″. 7.2. Λειτουργία οθονών αφής Η ΥΠΠ των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύονται να συνεχίσουν τον καθορισμό επιπέδων επιδόσεων για τις οθόνες στις οποίες να λαμβάνονται υπόψη νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, και προβλέπουν ότι οι οθόνες με λειτουργία αφής, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας προδιαγραφής, θα υπερισχύσουν στην αγορά, ιδίως στην αγορά των οθονών σήμανσης. Στο μέλλον, η ΥΠΠ και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσουν μαζί με τους ενδιαφερόμενους κατά πόσον η λειτουργία οθόνης αφής επηρεάζει την κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εντός λειτουργίας, προκειμένου να καθορίσουν σε ποιο βαθμό η διαδικασία κατάρτισης της επόμενης προδιαγραφής θα πρέπει να καλύψει τη λειτουργία οθόνης αφής. II. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1. Ορισμοί Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο συμβαδίζουν με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο πρότυπο IEC 62040-3 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) (1). Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS): συνδυασμός μετατροπέων, διακοπτών και διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. συσσωρευτών) που συναποτελούν πηγή ηλεκτρισμού για τη διατήρηση αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της ισχύος εισόδου (2). 1.1. Μηχανισμός μετατροπής ισχύος: α) Στατικό UPS: UPS στο οποίο η τάση εξόδου παρέχεται από στερεάς κατάστασης ηλεκτρονικά συστατικά ισχύος. β) Περιστροφικό UPS: UPS στο οποίο η τάση εξόδου παρέχεται από ηλεκτρικές περιστρεφόμενες μηχανές. 1. Περιστροφικό UPS (RUPS) χωρίς ντίζελ: περιστροφικό UPS που δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη μηχανή ντίζελ για την παροχή ισχύος στο φορτίο κατά τη διάρκεια διακοπής της ισχύος εισόδου. 2. Περιστροφικό UPS συζευγμένο με ντίζελ (DRUPS): περιστροφικό UPS που περιλαμβάνει ενσωματωμένη μηχανή ντίζελ για την παροχή ισχύος στο φορτίο κατά τη διάρκεια διακοπής της ισχύος εισόδου. γ) Ισχύς εξόδου: 1. UPS με έξοδο εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ): UPS που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα με συνεχή ροή ηλεκτρικού φορτίου του οποίου η διεύθυνση ροής αναστρέφεται περιοδικά. 2. UPS/Ανορθωτής με έξοδο συνεχές ρεύμα (ΣΡ): UPS που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα με συνεχή μονοκατευθυντική ροή ηλεκτρικού φορτίου. Συμπεριλαμβάνονται μεμονωμένες μονάδες ανορθωτών για εφαρμογές ΣΡ και ολόκληρα πλαίσια ή συστήματα UPS με έξοδο συνεχές ρεύμα, που αποτελούνται από στοιχεία ανορθωτών, συσκευές ελέγχου και οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία υποστήριξης. Σημείωση: Τα UPS με έξοδο συνεχές ρεύμα είναι επίσης γνωστά και ως ανορθωτές. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου χρησιμοποιείται ο όρος «UPS/Ανορθωτής με έξοδο συνεχές ρεύμα (ΣΡ)», επειδή ο όρος «ανορθωτής» ενδέχεται να αφορά και υποσύστημα UPS με έξοδο εναλλασσόμενο ρεύμα. 1.2. Δομοστοιχειωτό UPS: UPS που αποτελείται από δύο ή περισσότερες μονάδες UPS, συναρθρωμένες σε ένα ή περισσότερα πλαίσια και με ενιαίο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, των οποίων οι έξοδοι, κατά την κανονική κατάσταση λειτουργίας, είναι συνδεδεμένες σε κοινό δίαυλο εξόδου που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του πλαισίου (ή των πλαισίων). Ο συνολικός αριθμός μεμονωμένων μονάδων UPS σε δομοστοιχειωτό UPS ισούται με «n + r», όπου: n είναι ο αριθμός των μεμονωμένων μονάδων UPS που απαιτείται για να υποστηριχτεί το φορτίο· r είναι ο αριθμός των πλεοναζουσών μονάδων UPS. Τα δομοστοιχειωτά UPS είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση πλεονάζουσας δυναμικότητας, την κλιμάκωση της δυναμικότητας ή αμφοτέρων. 1.3. Πλεονασμός: Προσθήκη μονάδων UPS σε παράλληλο UPS για την ενίσχυση της αδιάλειπτης παροχής ισχύος και χαρακτηρίζεται ως εξής: α) N + 0: UPS που δεν είναι ικανό να αντέχει αστοχίες ενώ διατηρεί την κανονική κατάσταση λειτουργίας. Χωρίς πλεονασμό. β) N + 1: Παράλληλο UPS ικανό να αντέχει αστοχία μιας μονάδας UPS ή μιας ομάδας μονάδων UPS ενώ διατηρεί την κανονική κατάσταση λειτουργίας. γ) 2N: Παράλληλο UPS ικανό να αντέχει αστοχία των μισών μονάδων UPS ενώ διατηρεί την κανονική κατάσταση λειτουργίας. 1.4. Καταστάσεις λειτουργίας των UPS: α) Κανονική κατάσταση: Κατάσταση σταθερής λειτουργίας την οποία επιτυγχάνει το UPS υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Η παροχή του εισερχόμενου ΕΡ βρίσκεται εντός των απαιτούμενων ανοχών και τροφοδοτεί το UPS. 2. Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας παραμένει φορτισμένο ή επαναφορτίζεται. 3. Το φορτίο είναι εντός της προδιαγεγραμμένης ονομαστικής τιμής του UPS. 4. Υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης και βρίσκεται εντός των προκαθορισμένων ανοχών (κατά περίπτωση). β) Κατάσταση αποθηκευμένης ενέργειας: Κατάσταση σταθερής λειτουργίας την οποία επιτυγχάνει το UPS υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Η παροχή του εισερχόμενου ΕΡ έχει διακοπεί ή βρίσκεται εκτός των απαιτούμενων ανοχών. 2. Όλη η ισχύς προέρχεται από το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ή, στην περίπτωση DRUPS, από την ενσωματωμένη μηχανή ντίζελ ή από συνδυασμό τους. 3. Το φορτίο είναι εντός της προδιαγεγραμμένης ονομαστικής τιμής του UPS. γ) Κατάσταση παράκαμψης: κατάσταση λειτουργίας στην οποία μεταπίπτει το UPS όταν χειρίζεται το φορτίο που παρέχεται μόνο μέσω της παράκαμψης. 1.5. Χαρακτηριστικά εξάρτησης της ισχύος εισόδου του UPS: α) Εξάρτηση από την τάση και τη συχνότητα (VFD): ικανότητα προστασίας του φορτίου από διακοπή ισχύος (3). β) Ανεξαρτησία από την τάση (VI): ικανότητα προστασίας του φορτίου που απαιτείται για VFD ανωτέρω, και επιπλέον από: 1. συνεχή υπόταση στην είσοδο 2. συνεχή υπέρταση στην είσοδο (4) γ) Ανεξαρτησία από την τάση και τη συχνότητα (VFI): ανεξαρτησία από τις διακυμάνσεις τάσης και συχνότητας και ικανότητα προστασίας του φορτίου από τις δυσμενείς επιπτώσεις των εν λόγω διακυμάνσεων χωρίς να εξαντλείται η πηγή αποθηκευμένης ενέργειας. 1.6. UPS μοναδικής κανονικής κατάστασης: UPS που λειτουργεί σε κανονική κατάσταση εντός των παραμέτρων ενός μόνο συνόλου χαρακτηριστικών της εξάρτησης της εισόδου. Π.χ. UPS που λειτουργεί μόνο ως VFI. 1.7. UPS πολλαπλών κανονικών καταστάσεων: UPS που λειτουργεί σε κανονική κατάσταση εντός των παραμέτρων περισσότερων του ενός συνόλων χαρακτηριστικών της εξάρτησης της εισόδου. Π.χ. UPS που λειτουργεί είτε ως VFI είτε ως VFD. 1.8. Παράκαμψη: Εναλλακτική διαδρομή ρεύματος προς τον μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος. α) Παράκαμψη συντήρησης (διαδρομή): εναλλακτική διαδρομή ρεύματος που προβλέπεται για να διατηρηθεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία της ισχύος κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων συντήρησης. β) Αυτόματη παράκαμψη: εναλλακτική διαδρομή (κύρια ή εφεδρική) ρεύματος προς τον έμμεσο μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος. 1. Μηχανική παράκαμψη: ο έλεγχος εξασφαλίζεται μέσω διακόπτη με μηχανικά διαχωριζόμενες επαφές. 2. Στατική παράκαμψη (ηλεκτρονική παράκαμψη): ο έλεγχος εξασφαλίζεται μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη ισχύος, για παράδειγμα κρυσταλλολυχνίες, θυρίστορ, διακόπτες δίπλευρης τριόδου (τριάκ) και άλλες διατάξεις ημιαγωγών. 3. Υβριδική παράκαμψη: ο έλεγχος εξασφαλίζεται μέσω διακόπτη με μηχανικά διαχωριζόμενες επαφές σε συνδυασμό με τουλάχιστον μία ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη βαλβίδα. 1.9. Φορτίο δοκιμής αναφοράς: φορτίο ή κατάσταση κατά την οποία η ισχύς εξόδου του UPS παρέχει την ενεργό ισχύ (W) για την οποία έχει διαβαθμιστεί το UPS (5). 1.10. Δοκίμιο (UUT): το UPS που υποβάλλεται σε δοκιμή, διαμορφωμένο όπως παραδίδεται στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων (π.χ. φίλτρων ή μετασχηματιστών) που απαιτούνται για να πληρούται η διάταξη δοκιμής όπως καθορίζεται στο τμήμα 3 της μεθόδου δοκιμών ENERGY STAR. 1.11. Συντελεστής ισχύος: ο λόγος της απόλυτης τιμής της ενεργού ισχύος P προς τη φαινομένη ισχύ S. 1.12. Οικογένεια προϊόντων: ομάδα μοντέλων προϊόντων τα οποία 1) παράγονται από τον ίδιο κατασκευαστή, 2) υπόκεινται στα ίδια κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR και 3) έχουν κοινό βασικό σχεδιασμό. Στην περίπτωση των UPS, στις αποδεκτές παραλλαγές στο πλαίσιο οικογένειας προϊόντων συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: α) πλήθος εγκαταστημένων δομοστοιχείων· β) πλεονασμός· γ) ύπος και ποσότητα φίλτρων εισόδου και εξόδου· δ) πλήθος παλμών ανορθωτή (6) και ε) χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. 1.13. Συντμήσεις: α) A: Ampere (αμπέρ) β) ΕΡ (ac): εναλλασσόμενο ρεύμα (Alternating Current) γ) ΣΡ (dc): συνεχές ρεύμα (Direct Current) δ) DRUPS: (Diesel coupled rotary UPS): περιστροφικό UPS συζευγμένο με ντίζελ ε) RUPS: (Rotary UPS): περιστροφικό UPS στ) THD: (Total Harmonic Distortion): ολική αρμονική παραμόρφωση ζ) UPS: (Uninterruptible Power Supply): τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος η) UUT: (Unit Under Test): δοκίμιο θ) V: Volt (βόλτ) ι) VFD: (Voltage and Frequency Dependent): εξάρτηση από την τάση και τη συχνότητα ια) VFI: (Voltage and Frequency Independent): ανεξαρτησία από την τάση και τη συχνότητα ιβ) VI: (Voltage Independent): ανεξαρτησία από την τάση ιγ) W: Watt (βάτ) ιδ) Wh: (Watt-hour): βατώρα 2. Πεδίο εφαρμογής 2.1. Τα προϊόντα που πληρούν τον ορισμό του τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) όπως καθορίζεται στην παρούσα συμφωνία συμπεριλαμβανομένων στατικών και περιστροφικών UPS, UPS με έξοδο ΕΡ και UPS/ανορθωτές με έξοδο ΣΡ είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR, εξαιρουμένων των προϊόντων που απαριθμούνται στην ενότητα 2.3. 2.2. Στα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής συγκαταλέγονται: α) UPS ευρείας κατανάλωσης που χρησιμεύουν για την προστασία επιτραπέζιων υπολογιστών και συναφών περιφερειακών ή/και συσκευών οικιακής ψυχαγωγίας όπως τηλεοράσεων, αποκωδικοποιητών, ψηφιακών μαγνητοσκοπίων, συσκευών ανάγνωσης δίσκων Blu-ray και DVD· β) εμπορικά UPS που χρησιμεύουν για την προστασία τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών μικρών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων, όπως οι εξυπηρετητές, οι δικτυακοί μεταγωγείς και δρομολογητές και οι μικρές συστοιχίες αποθήκευσης· γ) UPS κέντρων δεδομένων προοριζόμενα για την προστασία μεγάλων εγκαταστάσεων με τεχνολογικό εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, π.χ. εξυπηρετητές επιχειρήσεων, εξοπλισμός δικτύωσης και μεγάλες συστοιχίες αποθήκευσης και δ) τηλεπικοινωνιακά UPS/ανορθωτές με έξοδο ΣΡ προοριζόμενα για την προστασία συστημάτων δικτύων τηλεπικοινωνιών που βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία ή σε απομακρυσμένη τοποθεσία ασύρματων/κινητών επικοινωνιών. 2.3. Εξαιρούμενα προϊόντα 2.3.1. Τα προϊόντα που καλύπτονται από άλλες προδιαγραφές προϊόντων ENERGY STAR δεν είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής. Ο κατάλογος των ισχυουσών προδιαγραφών διατίθεται στη διεύθυνση www.eu-energystar.org. 2.3.2. Τα ακόλουθα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμα για τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής: α) προϊόντα που τοποθετούνται στο εσωτερικό υπολογιστή ή άλλου φορτίου τελικής χρήσης (π.χ. εσωτερικά τροφοδοτικά ισχύος που ενισχύονται με συσσωρευτές ή εφεδρική μπαταρία διαμορφωτών/αποδιαμορφωτών, συστημάτων ασφαλείας κ.λπ.)· β) βιομηχανικά UPS ειδικά σχεδιασμένα για την προστασία κρίσιμων διεργασιών ή λειτουργιών ελέγχου, κατασκευής ή παραγωγής· γ) UPS για δίκτυα κοινής ωφελείας σχεδιασμένα να χρησιμοποιούνται σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. UPS για ηλεκτρικούς υποσταθμούς ή συγκροτήματα κατοικιών)· δ) UPS καλωδιακής τηλεόρασης (CATV) σχεδιασμένα για να τροφοδοτούν το σύστημα καλωδιακής διανομής σημάτων που βρίσκονται εκτός του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και συνδεόμενα απευθείας ή εμμέσως με το ίδιο το καλώδιο. Ως «καλώδιο» μπορεί να αναφέρεται ομοαξονικό καλώδιο (μεταλλικό σύρμα), οπτική ίνα ή ασύρματη μετάδοση (π.χ. Wi-Fi)· ε) UPS σχεδιασμένα για να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας UL για εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως ο φωτισμός, οι λειτουργίες ή οι έξοδοι έκτακτης ανάγκης ή ο ιατρικός διαγνωστικός εξοπλισμός· και στ) UPS που έχουν σχεδιαστεί για κινητές, πλωτές, θαλάσσιες ή εναέριες εφαρμογές. 3. Κριτήρια χαρακτηρισμού 3.1. Σημαντικά ψηφία και στρογγυλοποίηση 3.1.1. Όλοι οι υπολογισμοί διεξάγονται με άμεσα μετρούμενες (μη στρογγυλοποιημένες) τιμές. 3.1.2. Εκτός αν προβλέπεται άλλως, η συμμόρφωση με τα όρια των προδιαγραφών αξιολογείται με τη χρήση άμεσα μετρούμενων ή υπολογιζόμενων τιμών χωρίς στρογγυλοποίηση. 3.1.3. Οι άμεσα μετρούμενες ή υπολογιζόμενες τιμές που διαβιβάζονται προς ανάρτηση στις ιστοσελίδες του ENERGY STAR είναι στρογγυλοποιημένες στο πλησιέστερο σημαντικό ψηφίο που αναφέρεται στα αντίστοιχα όρια των προδιαγραφών. 3.2. Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για UPS με έξοδο ΕΡ 3.2.1. UPS μοναδικής κανονικής κατάστασης: Η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στη φόρτιση (EffAVG), που υπολογίζεται με την εξίσωση 1, υπερβαίνει ή ισούται με την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), που καθορίζεται βάσει του πίνακα 2 για τη συγκεκριμένη ονομαστική ισχύ εξόδου και το χαρακτηριστικό εξάρτησης της ισχύος εισόδου, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων. Για προϊόντα με ονομαστική ισχύ εξόδου άνω των 10 000 W και ικανότητα επικοινωνίας και μέτρησης, που καθορίζονται στην ενότητα 3.6, η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στη φόρτιση (EffAVG), που υπολογίζεται με την εξίσωση 1, υπερβαίνει ή ισούται με την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), που καθορίζεται βάσει του πίνακα 3, για συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάρτησης της εισόδου. Εξίσωση 1: Υπολογισμός της μέσης απόδοσης για UPS με έξοδο εναλλασσόμενο ρεύμα όπου: — EffAVG είναι η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στο φορτίο, — tn % είναι το ποσοστό του χρόνου που διανύεται στο συγκεκριμένο n % του φορτίου δοκιμής αναφοράς, όπως ορίζεται στις παραδοχές φόρτισης κατά τον πίνακα 1 και — Eff|n % είναι η απόδοση στο συγκεκριμένο n % του φορτίου δοκιμής αναφοράς, όπως μετριέται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ENERGY STAR. Πίνακας 1 Παραδοχές φόρτισης UPS με έξοδο εναλλασσόμενο ρεύμα για τον υπολογισμό της μέσης απόδοσης Ονομαστική ισχύς εξόδου, P, σε watt (W) Χαρακτηριστικό εξάρτησης ισχύος εισόδου Ποσοστό του χρόνου που διανύεται σε συγκεκριμένο ποσοστό του φορτίου δοκιμής αναφοράς tn % 25 % 50 % 75 % 100 % P ≤ 1 500 W VFD 0,2 0,2 0,3 0,3 VFD 0 0,3 0,4 0,3 1 500 W < P ≤ 10 000 W VFD, VI ή VFI 0 0,3 0,4 0,3 P > 10 000 W VFD, VI ή VFI 0,25 0,5 0,25 0

Πίνακας 2 Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης για UPS με έξοδο εναλλασσόμενο ρεύμα Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), όπου: P είναι η ονομαστική ισχύς εξόδου σε watt (W) και ln είναι ο φυσικός λογάριθμος. Ονομαστική ισχύς εξόδου Χαρακτηριστικό εξάρτησης της εισόδου VFD VI VFI P ≤ 1 500 W 0,967 0,0099 × ln(P) + 0,815 1 500 W < P ≤ 10 000 W 0,970 0,967 P > 10 000 W 0,970 0,950 0,0099 × ln(P) + 0,805

Πίνακας 3 Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης για UPS με έξοδο εναλλασσόμενο ρεύμα στην περίπτωση προϊόντων με ικανότητα μέτρησης και επικοινωνίας Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), όπου: P είναι η ονομαστική ισχύς εξόδου σε watt (W) και ln είναι ο φυσικός λογάριθμος. Ονομαστική ισχύς εξόδου Χαρακτηριστικό εξάρτησης της εισόδου VFD VI VFI P > 10 000 W 0,960 0,940 0,0099 × ln(P) + 0,795 3.2.2. UPS πολλαπλών κανονικών καταστάσεων που δεν παραδίδονται με ενεργοποιημένη εκ κατασκευής την κατάσταση ανώτατης εξάρτησης της εισόδου: εάν το UPS πολλαπλών κανονικών καταστάσεων δεν παραδίδεται με ενεργοποιημένη εκ κατασκευής την κατάσταση ανώτατης εξάρτησης της εισόδου, η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στη φόρτιση (EffAVG), που υπολογίζεται με την εξίσωση 1 υπερβαίνει ή ισούται με: α) την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), όπως καθορίζεται βάσει του πίνακα 2, για την ονομαστική ισχύ εξόδου και την κατάσταση κατώτατης εξάρτησης της εισόδου που παρέχει το UPS, για μοντέλα με ισχύ εξόδου μικρότερη από ή ίση με 10 000 W ή μοντέλα χωρίς ικανότητα επικοινωνίας και μέτρησης όπως καθορίζεται στην ενότητα 3.6 ή β) την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), που καθορίζεται βάσει του πίνακα 3, για την ονομαστική ισχύ εξόδου και την κατάσταση κατώτατης εξάρτησης της εισόδου που παρέχει το UPS, για μοντέλα με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 10 000 W και μοντέλα με ικανότητα επικοινωνίας και μέτρησης όπως καθορίζεται στην ενότητα 3.6. 3.2.3. UPS πολλαπλών κανονικών καταστάσεων που παραδίδονται με ενεργοποιημένη εκ κατασκευής την κατάσταση ανώτατης εξάρτησης της εισόδου: Εάν το UPS πολλαπλών κανονικών καταστάσεων παραδίδεται με ενεργοποιημένη εκ κατασκευής την κατάσταση ανώτατης εξάρτησης της εισόδου, η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στη φόρτιση (EffAVG), που υπολογίζεται με την εξίσωση 2, υπερβαίνει ή ισούται με: α) την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), που καθορίζεται βάσει του πίνακα 2, για την ονομαστική ισχύ εξόδου και την κατάσταση κατώτατης εξάρτησης της εισόδου που παρέχει το UPS, για μοντέλα με ισχύ εξόδου μικρότερη από ή ίση με 10 000 W ή μοντέλα χωρίς ικανότητα επικοινωνίας και μέτρησης όπως καθορίζεται στην ενότητα 3.6 ή β) την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), που καθορίζεται βάσει του πίνακα 3, για την ονομαστική ισχύ εξόδου και την κατάσταση κατώτατης εξάρτησης της εισόδου που παρέχει το UPS, για μοντέλα με ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 10 000 W και μοντέλα με ικανότητα επικοινωνίας και μέτρησης όπως καθορίζεται στην ενότητα 3.6. Εξίσωση 2: Υπολογισμός της μέσης απόδοσης για UPS πολλαπλών κανονικών καταστάσεων με έξοδο εναλλασσόμενο ρεύμα όπου: — EffAVG είναι η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στο φορτίο, — Eff1 είναι η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στο φορτίο στην κατάσταση κατώτατης εξάρτησης της εισόδου (δηλαδή VFI ή VI), που υπολογίζεται με την εξίσωση 1 και — Eff2 είναι η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στο φορτίο στην κατάσταση ανώτατης εξάρτησης της εισόδου (δηλαδή VFD), που υπολογίζεται με την εξίσωση 1. 3.3. Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για UPS με έξοδο συνεχές ρεύμα/ανορθωτές H μέση απόδοση προσαρμοσμένη στο φορτίο (EffAVG), που υπολογίζεται με την εξίσωση 3, υπερβαίνει ή ισούται με την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN), που προσδιορίζεται βάσει του πίνακα 4. Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε πλήρη συστήματα ή/και σε μεμονωμένα δομοστοιχεία. Οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουν πλήρες σύστημα ή μεμονωμένο δομοστοιχείο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: α) Τα πλήρη συστήματα που είναι επίσης δομοστοιχειωτά χαρακτηρίζονται ως οικογένειες προϊόντων δομοστοιχειωτών UPS με εγκατεστημένο συγκεκριμένο μοντέλο δομοστοιχείου. β) Ο χαρακτηρισμός μεμονωμένων δομοστοιχείων δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό δομοστοιχειωτών συστημάτων, εκτός αν ολόκληρα τα συστήματα έχουν επίσης χαρακτηριστεί όπως προσδιορίζεται ανωτέρω. γ) Για προϊόντα με ονομαστική ισχύ εξόδου άνω των 10 000 W και ικανότητα επικοινωνίας και μέτρησης, όπως καθορίζονται στην ενότητα 3.6, η μέση απόδοση προσαρμοσμένη στο φορτίο (EffAVG), όπως υπολογίζεται με την εξίσωση 3, υπερβαίνει ή ισούται με την απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN) όπως προσδιορίζεται βάσει του πίνακα 5. Εξίσωση 3: Υπολογισμός της μέσης απόδοσης για όλα τα UPS με έξοδο ΣΡ Πίνακας 4 Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης για UPS με έξοδο ΣΡ/ανορθωτή Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN) 0,955 Πίνακας 5 Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης για UPS με έξοδο ΣΡ/ανορθωτή για προϊόντα με ικανότητα μέτρησης και επικοινωνίας Ονομαστική ισχύς εξόδου Απαίτηση ελάχιστης μέσης απόδοσης (EffAVG_MIN) P > 10 000 W 0,945 3.4. Απαιτήσεις συντελεστή ισχύος Ο μετρούμενος συντελεστής ισχύος εισόδου για όλα τα UPS με έξοδο ΕΡ στο 100 % του φορτίου δοκιμής αναφοράς υπερβαίνει ή ισούται με την ελάχιστη απαίτηση συντελεστή ισχύος που ορίζεται στον πίνακα 6 για όλες τις κανονικές καταστάσεις VFI και VI που απαιτούνται για χαρακτηρισμό. Πίνακας 6 Ελάχιστη απαίτηση συντελεστή ισχύος εισόδου για UPS με έξοδο ΕΡ Ελάχιστη απαίτηση συντελεστή ισχύος 0,90 3.5. Τυποποιημένες απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών 3.5.1. Για κάθε μοντέλο ή οικογένεια προϊόντων υποβάλλονται δεδομένα στην ΥΠΠ των ΗΠΑ ή/και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τυποποιημένο φύλλο δεδομένων ισχύος και επιδόσεων (Power and Performance Data Sheet/PPDS). 3.5.2. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φύλλο δεδομένων ισχύος και επιδόσεων είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες του ENERGY STAR για UPS, στη διεύθυνση www.energystar.gov/products. Το φύλλο δεδομένων ισχύος και επιδόσεων (PPDS) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) γενικά χαρακτηριστικά (κατασκευαστής, όνομα και αριθμός μοντέλου)· β) ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (μηχανισμός μετατροπής ηλεκτρικού ρεύματος, τοπολογία, τάση και συχνότητα εισόδου και εξόδου)· γ) μέση απόδοση που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό· δ) απόδοση σε κάθε σημείο φόρτισης και αποτελέσματα δοκιμών συντελεστή ισχύος, σε κάθε εφαρμοζόμενη κανονική κατάσταση, για αμφότερες τις δοκιμασθείσες μέγιστες και ελάχιστες διαρθρώσεις για οικογένειες προϊόντων δομοστοιχειωτών UPS· ε) ικανότητα μέτρησης και επικοινωνίας (στοιχεία που εμφανίζονται στον μετρητή, στοιχεία που διατίθενται μέσω του δικτύου και διαθέσιμα πρωτόκολλα)· στ) διαδικτυακός σύνδεσμος προς διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο που περιέχει κατευθυντήριες γραμμές των διαδικασιών δοκιμής για το συγκεκριμένο μοντέλο, ανάλογα με την περίπτωση· ζ) χαρακτηριστικά μπαταρίας/συσκευής αποθήκευσης ενέργειας· η) φυσικές διαστάσεις. 3.5.3. Η ΥΠΠ των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύνανται να αναθεωρούν περιοδικά το εν λόγω PPDS και θα ενημερώνουν τους εταίρους για τη διαδικασία αναθεώρησης. 3.6. Απαιτήσεις επικοινωνίας και μέτρησης 3.6.1. Τα UPS με έξοδο ΕΡ και τα UPS με έξοδο ΣΡ/ανορθωτές με ονομαστική ισχύ εξόδου άνω των 10 000 W είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμα για κίνητρο απόδοσης ίσο με 1 %, όπως εμφαίνεται στους πίνακες 3 και 5, εάν πωλούνται με μετρητή ενέργειας που διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Ο μετρητής παραδίδεται είτε ως αυτοτελές, εξωτερικό εξάρτημα μαζί με το UPS στο σημείο πώλησης, είτε είναι ενσωματωμένος στο UPS. β) Ο μετρητής μετρά την ενέργεια εξόδου του UPS σε kWh σε κάθε κανονική κατάσταση. γ) Ο μετρητής μπορεί να κοινοποιεί τα αποτελέσματα μέτρησης μέσω δικτύου χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα πρωτόκολλα: Modbus RTU, Modbus TCP, ή SNMP (v1, 2, ή 3) δ) Εάν ο μετρητής δεν είναι ενσωματωμένος στο UPS, πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας 3.6.2. ε) Εάν ο μετρητής είναι ενσωματωμένος στο UPS, πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας 3.6.3. 3.6.2. Απαιτήσεις για εξωτερικούς μετρητές Οι εξωτερικοί μετρητές που πωλούνται μαζί με UPS πληρούν μια από τις ακόλουθες απαιτήσεις για τα UPS ώστε να λάβουν το κίνητρο απόδοσης μέτρησης: α) πληρούν τις απαιτήσεις ακριβείας τάξης 2 ή ανώτερης (δηλαδή τάξη 1, τάξη 0,5 S, ή τάξη 0,2 S) όπως καθορίζονται στα πρότυπα 62053-21 (7), IEC 62053-22 (8) ή ANSI C12.2 (9)· β) κατά τη μέτρηση ενέργειας εμφανίζουν σχετικό σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 2 % σε σύγκριση με πρότυπο, υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στην ενότητα 3.6.4, εξαιρουμένης της έντασης του ρεύματος κατά τη δοκιμή στο 25 % και στο 100 % της μέγιστης έντασης ρεύματος του μετρητή ή γ) κατά τη μέτρηση ενέργειας εμφανίζουν σχετικό σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 5 % σε σύγκριση με πρότυπο, όταν αποτελούν μέρος ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης (συμπεριλαμβανομένων μετασχηματιστών ρεύματος που μπορούν να ενσωματωθούν με τον μετρητή και το UPS), υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στην ενότητα 3.6.4. 3.6.3. Απαιτήσεις για ενσωματωμένους μετρητές: Οι ενσωματωμένοι μετρητές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στην ενότητα 3.6.4 για τα UPS ώστε να λάβουν το κίνητρο απόδοσης μέτρησης: κατά τη μέτρηση ενέργειας εμφανίζουν σχετικό σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 5 % σε σύγκριση με πρότυπο, όταν αποτελούν μέρος ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης (συμπεριλαμβανομένων μετασχηματιστών ρεύματος που μπορούν να ενσωματωθούν με τον μετρητή και το UPS). 3.6.4. Περιβαλλοντικοί και ηλεκτρικοί όροι για την ακρίβεια μετρητών: Ο μετρητής πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενότητα 3.6.2 ή 3.6.3 υπό τις ακόλουθες συνθήκες: α) περιβαλλοντικές συνθήκες: συνάδουν με τη μέθοδο δοκιμών ENERGY STAR και τα πρότυπα που αναφέρονται σε αυτήν και β) ηλεκτρικές συνθήκες: συνάδουν με κάθε σημείο φόρτισης κατά τη μέθοδο δοκιμών ENERGY STAR και τα πρότυπα που αναφέρονται σε αυτήν. 4. Δοκιμές 4.1. Μέθοδοι δοκιμών Για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι κατασκευαστές υποχρεούνται να διεξάγουν δοκιμές και να αυτοπιστοποιούν τα μοντέλα εκείνα που πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές ENERGY STAR. Κατά τη δοκιμή UPS για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι δοκιμής που αναφέρονται στον πίνακα 7. Πίνακας 7 Μέθοδοι δοκιμής για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR Τύπος προϊόντος Μέθοδος δοκιμής Όλα τα UPS ENERGY STAR Test Method for Uninterruptible Power Supplies, Rev. May-2012 (Μέθοδος δοκιμών ENERGY STAR για τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ισχύος, αναθ. Μάιος 2012) 4.2. Πλήθος απαιτούμενων δοκιμίων 4.2.1. Τα αντιπροσωπευτικά μοντέλα επιλέγονται για δοκιμή βάσει των ακόλουθων απαιτήσεων: α) Για χαρακτηρισμό μεμονωμένου μοντέλου προϊόντος, αντιπροσωπευτική θεωρείται διάρθρωση προϊόντος ισοδύναμη με εκείνη που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά και να φέρει το σήμα ENERGY STAR· β) Για τον χαρακτηρισμό οικογένειας προϊόντων δομοστοιχειωτού UPS στο πλαίσιο της οποία τα μοντέλα διαφέρουν ως προς το πλήθος των εγκατεστημένων δομοστοιχείων, ο κατασκευαστής επιλέγει τη μέγιστη και την ελάχιστη διάρθρωση που χρησιμεύουν ως αντιπροσωπευτικά μοντέλα —δηλαδή το δομοστοιχειωτό σύστημα πρέπει να πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού για τη μέγιστη και την ελάχιστη μη πλεονάζουσα διάρθρωση. Εάν τα αντιπροσωπευτικά μοντέλα της μέγιστης και ελάχιστης διάρθρωσης πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ENERGY STAR στα αντίστοιχα επίπεδα ισχύος εξόδου, επιτρέπεται να λάβουν χαρακτηρισμό ENERGY STAR όλα τα μοντέλα ενδιάμεσης διάρθρωσης που ανήκουν στη συγκεκριμένη οικογένεια προϊόντων δομοστοιχειωτών UPS. γ) Για τον χαρακτηρισμό οικογένειας προϊόντων UPS στο πλαίσιο της οποίας τα μοντέλα είναι συναφή λόγω χαρακτηριστικού διαφορετικού από το πλήθος των εγκατεστημένων δομοστοιχείων, ως αντιπροσωπευτικό μοντέλο θεωρείται η διάρθρωση της οικογένειας προϊόντων με τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας εξαιρουμένων των παραλλαγών του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας —ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει για τη δοκιμή οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της μεθόδου δοκιμών ENERGY STAR. Δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε δοκιμή για χαρακτηρισμό άλλα προϊόντα της οικογένειας προϊόντων, αλλά αναμένεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια χαρακτηρισμού ENERGY STAR και ενδέχεται να υποβληθούν σε δοκιμές επαλήθευσης κάποια στιγμή μετά τον αρχικό χαρακτηρισμό. 4.2.2. Επιλέγεται για δοκιμή ένα μόνο δοκίμιο από κάθε αντιπροσωπευτικό μοντέλο. 4.2.3. Όλα τα δοκίμια πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ENERGY STAR. 5. Ημερομηνία έναρξης ισχύος 5.1. Η ημερομηνία από την οποία οι κατασκευαστές επιτρέπεται να αρχίσουν να χαρακτηρίζουν προϊόντα ως ENERGY STAR βάσει της παρούσας έκδοσης 1.0 θα οριστεί ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Για να χαρακτηριστεί ENERGY STAR, το μοντέλο του προϊόντος πρέπει να πληροί την προδιαγραφή ENERGY STAR που ισχύει την ημερομηνία κατασκευής του. Η ημερομηνία κατασκευής είναι συγκεκριμένη για κάθε μονάδα και είναι η ημερομηνία κατά την οποία η μονάδα θεωρείται ότι είναι πλήρως συναρμολογημένη. 5.2. Μελλοντικές αναθεωρήσεις της προδιαγραφής: Η ΥΠΠ των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να επιφέρουν αλλαγές στην παρούσα προδιαγραφή εφόσον οι τεχνολογικές μεταβολές ή/και μεταβολές της αγοράς επηρεάζουν τη χρησιμότητά της για τους καταναλωτές, τη βιομηχανία ή το περιβάλλον. Σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική, οι προδιαγραφές αναθεωρούνται μέσω συζητήσεων με τους ενδιαφερομένους.. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναθεώρησης προδιαγραφής ο χαρακτηρισμός ENERGY STAR μοντέλου προϊόντος δεν χορηγείται αυτομάτως για τη διάρκεια ζωής του. III. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΈΚΔΟΣΗ 2.0) 1. Ορισμοί 1.1. Τύποι προϊόντων 1.1.1. Εξυπηρετητής υπολογιστών: υπολογιστής ο οποίος παρέχει υπηρεσίες και διαχειρίζεται δικτυωμένους πόρους για συσκευές πελάτες (π.χ. επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, ελαφρά τερματικά (thin clients), ασύρματες συσκευές, προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (PDA), τηλέφωνα πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), άλλους εξυπηρετητές υπολογιστών ή άλλες συσκευές δικτύου). Οι εξυπηρετητές υπολογιστών πωλούνται μέσω επιχειρηματικών δικτύων πωλήσεων προς χρήση σε κέντρα δεδομένων και εταιρικό/γραφειακό περιβάλλον. Η κύρια πρόσβαση σε εξυπηρετητή υπολογιστών γίνεται μέσω δικτυακών συνδέσεων και όχι μέσω απευθείας συνδεδεμένων συσκευών εισαγωγής στοιχείων από τον χρήστη, όπως πληκτρολόγιο ή ποντίκι. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, ο εξυπηρετητής υπολογιστών πρέπει να πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια: α) να διατίθεται στην αγορά και να πωλείται ως εξυπηρετητής υπολογιστών· β) να έχει σχεδιαστεί και ταξινομηθεί για την υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων λειτουργικών συστημάτων (ΛΣ) για εξυπηρετητές υπολογιστών ή/και επόπτες (hypervisors)· γ) να προορίζεται να εκτελεί εφαρμογές εγκατεστημένες από τον χρήστη οι οποίες, κατά κανόνα αλλά όχι αποκλειστικά, χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις· δ) να παρέχει υποστήριξη για κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων (error-correcting code/ECC) ή/και ενδιάμεση μνήμη [περιλαμβανομένων τόσο ενδιάμεσων καρτών μνήμης με δύο σειρές επαφών (dual in-line memory modules/DIMM) και διαρθρώσεων ενσωματωμένης ενδιάμεσης μνήμης (buffered on board/BOB)]· ε) να συσκευάζεται και να πωλείται με ένα ή περισσότερα τροφοδοτικά ισχύος ΕΡ-ΣΡ ή ΣΡ-ΣΡ και στ) να έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι επεξεργαστές να έχουν πρόσβαση σε κοινή μνήμη του συστήματος και να είναι ορατοί από ένα μόνο λειτουργικό σύστημα ή υπερεπόπτη (hypervisor). 1.1.2. Διαχειριζόμενος εξυπηρετητής: εξυπηρετητής υπολογιστών που έχει σχεδιαστεί για υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας σε περιβάλλον με υψηλή δραστηριότητα διαχείρισης. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, ο διαχειριζόμενος εξυπηρετητής πρέπει να πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια: α) να έχει σχεδιαστεί για να διαρθρώνεται με πλεονάζοντα τροφοδοτικά ισχύος· και β) να περιέχει εγκατεστημένο ειδικευμένο ελεγκτή διαχείρισης (π.χ. επεξεργαστή υπηρεσίας). 1.1.3. Σύστημα υπολογιστών-λεπίδων (blade system): σύστημα αποτελούμενο από πλαίσιο λεπίδων και έναν ή περισσότερους αφαιρούμενους εξυπηρετητές λεπίδων ή/και άλλες μονάδες (π.χ. συσκευή αποθήκευσης λεπίδων, εξοπλισμός δικτύωσης λεπίδων). Τα συστήματα υπολογιστών-λεπίδων παρέχουν δυνατότητα κλιμάκωσης για να συνδυάζουν πολλαπλούς εξυπηρετητές λεπίδων ή μονάδες αποθήκευσης σε ενιαίο περίβλημα, είναι δε σχεδιασμένα ώστε οι τεχνικοί να είναι εύκολα σε θέση να προσθέτουν ή αντικαθιστούν (hot-swap) λεπίδες εν λειτουργία. α) Εξυπηρετητής λεπίδων: εξυπηρετητής υπολογιστών σχεδιασμένος να χρησιμοποιείται εντός πλαισίου λεπίδων. Ο εξυπηρετητής λεπίδων είναι συσκευή υψηλής πυκνότητας η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητος εξυπηρετητής υπολογιστών και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν επεξεργαστή και μνήμη συστήματος, και η λειτουργία του εξαρτάται από μεριζόμενους πόρους πλαισίου λεπίδων (π.χ. τροφοδοτικά ισχύος, διατάξεις ψύξης). Ο επεξεργαστής ή το δομοστοιχείο μνήμης που προορίζεται για την κλιμάκωση αυτοτελούς εξυπηρετητή δεν θεωρείται εξυπηρετητής λεπίδων. 1. Εξυπηρετητής λεπίδων πολλαπλών υποδοχών: εξυπηρετητής λεπίδων ο οποίος χρειάζεται περισσότερες από μία υποδοχές για εγκατάσταση σε πλαίσιο λεπίδων. 2. Εξυπηρετητής λεπίδων μονού πλάτους: εξυπηρετητής λεπίδων ο οποίος χρειάζεται το πλάτος της τυπικής υποδοχής εξυπηρετητή λεπίδων. 3. Εξυπηρετητής λεπίδων διπλού πλάτους: εξυπηρετητής λεπίδων ο οποίος χρειάζεται το διπλάσιο πλάτος της τυπικής υποδοχής εξυπηρετητή λεπίδων. 4. Εξυπηρετητής λεπίδων μισού ύψους: εξυπηρετητής λεπίδων ο οποίος χρειάζεται το μισό ύψος της τυπικής υποδοχής εξυπηρετητή λεπίδων. 5. Εξυπηρετητής λεπίδων ενός τετάρτου ύψους: εξυπηρετητής λεπίδων ο οποίος χρειάζεται το ένα τέταρτο του ύψους της τυπικής υποδοχής εξυπηρετητή λεπίδων. 6. Εξυπηρετητής λεπίδων πολλαπλών κόμβων: εξυπηρετητής λεπίδων με πολλαπλούς κόμβους. Ο ίδιος ο εξυπηρετητής λεπίδων είναι δυνατόν να αντικατασταθεί εν λειτουργία (hot swap), όχι όμως οι επιμέρους κόμβοι. β) Πλαίσιο λεπίδων: περίβλημα το οποίο περιλαμβάνει μεριζόμενους πόρους για τη λειτουργία των εξυπηρετητών λεπίδων, συσκευή αποθήκευσης λεπίδων και άλλες διατάξεις σε μορφή λεπίδας. Στους μεριζόμενους πόρους που παρέχονται από το πλαίσιο ενδέχεται να περιλαμβάνονται τροφοδοτικά ισχύος, συσκευή αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και υλισμικό διανομής ΣΡ, θερμικής διαχείρισης, διαχείρισης συστήματος και υπηρεσιών δικτύου. γ) Συσκευή αποθήκευσης λεπίδων: συσκευή αποθήκευσης σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται εντός πλαισίου λεπίδων. Η λειτουργία της συσκευής αποθήκευσης λεπίδων εξαρτάται από μεριζόμενους πόρους πλαισίου λεπίδων (π.χ. τροφοδοτικά ισχύος, διατάξεις ψύξης). 1.1.4. Εξυπηρετητής πλήρους ανοχής σφαλμάτων: εξυπηρετητής υπολογιστών σχεδιασμένος με πλήρη πλεονασμό υλισμικού, στον οποίο κάθε συστατικό στοιχείο υπολογιστικής λειτουργίας αναπαράγεται σε δύο κόμβους με πανομοιότυπους και ταυτόχρονους φόρτους εργασίας (π.χ. εάν κόμβος έχει βλάβη ή χρειάζεται επισκευή, ο δεύτερος κόμβος είναι ικανός να αναλάβει το φόρτο εργασίας εξ ολοκλήρου προκειμένου να αποτραπεί η διακοπή λειτουργίας). Ο εξυπηρετητής πλήρους ανοχής σφαλμάτων χρησιμοποιεί δύο συστήματα για την ταυτόχρονη και επαναληπτική λειτουργία ενός φόρτου εργασίας προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεχής διαθεσιμότητα σε εφαρμογές κρίσιμης σημασίας. 1.1.5. Ευπροσάρμοστος εξυπηρετητής: εξυπηρετητής υπολογιστών σχεδιασμένος με εκτεταμένα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας, ευκολίας συντήρησης (RAS) και κλιμάκωσης, ενσωματωμένα στη μικρο-αρχιτεκτονική του συστήματος, την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και την ομάδα τσιπ. Για να χαρακτηριστεί ENERGY STAR βάσει της παρούσας προδιαγραφής, ο ευπροσάρμοστος εξυπηρετητής έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο προσάρτημα Β της παρούσας προδιαγραφής. 1.1.6. Εξυπηρετητής πολλαπλών κόμβων: εξυπηρετητής υπολογιστών σχεδιασμένος με δύο ή περισσότερους ανεξάρτητους κόμβους εξυπηρετητή, οι οποίοι χρησιμοποιούν από κοινού ενιαίο περίβλημα και ένα ή περισσότερα τροφοδοτικά ισχύος. Η ισχύς εξυπηρετητή πολλαπλών κόμβων διανέμεται σε όλους τους κόμβους μέσω μεριζόμενων τροφοδοτικών. Οι κόμβοι εξυπηρετητή πολλαπλών κόμβων δεν είναι σχεδιασμένοι για δυνατότητα αντικατάστασης εν λειτουργία. Εξυπηρετητής διττού κόμβου: συνήθης διάρθρωση εξυπηρετητή πολλαπλών κόμβων αποτελούμενη από δύο κόμβους εξυπηρετητή. 1.1.7. Συσκευή εξυπηρετητή: εξυπηρετητής με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογής, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ειδικευμένης λειτουργίας ή δέσμης στενά συζευγμένων λειτουργιών. Οι συσκευές εξυπηρετητή παρέχουν υπηρεσίες μέσω ενός ή περισσοτέρων δικτύων (π.χ. IP ή SAN) και η διαχείρισή τους επιτελείται συνήθως μέσω διεπαφής ιστού ή γραμμής εντολών. Οι διαρθρώσεις υλισμικού και λογισμικού των συσκευών εξυπηρετητή είναι προσαρμοσμένες από τον πωλητή να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα (π.χ. υπηρεσίες ονομάτων, υπηρεσίες τείχους προστασίας, υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας, υπηρεσίες κρυπτογράφησης και υπηρεσίες φωνής μέσω IP (VoIP)) και δεν προορίζονται για την εκτέλεση λογισμικού παρεχόμενου από χρήστες. 1.1.8. Υπολογιστικό σύστημα υψηλής απόδοσης (HPC): υπολογιστικό σύστημα σχεδιασμένο και βελτιστοποιημένο για την εκτέλεση εφαρμογών υψηλού βαθμού παράλληλης λειτουργίας. Τα HPC διαθέτουν μεγάλο αριθμό ομοιογενών συμπλεγμένων κόμβων, που συχνά διαθέτουν διασυνδέσεις εσωτερικής επεξεργασίας υψηλής ταχύτητας καθώς και μεγάλη ικανότητα μνήμης και εύρους ζώνης. Τα HPC είναι δυνατόν να κατασκευάζονται επί παραγγελία ή να συναρμολογούνται από έτοιμους πωλούμενους εξυπηρετητές υπολογιστών. Τα συστήματα HPC πρέπει να πληρούν ΟΛΑ τα ακόλουθα κριτήρια: α) να διατίθενται στην αγορά και να πωλούνται ως εξυπηρετητές υπολογιστών για υπολογιστικές εφαρμογές υψηλών επιδόσεων· β) να είναι σχεδιασμένα (ή συναρμολογημένα) και βελτιστοποιημένα για την εκτέλεση εφαρμογών υψηλού βαθμού παράλληλης λειτουργίας· γ) να αποτελούνται από κατά κανόνα ομοιογενείς υπολογιστικούς κόμβους, συμπλεγμένους ιδίως για την αύξηση της υπολογιστική ικανότητας· δ) να περιλαμβάνουν διασυνδέσεις εσωτερικής επεξεργασίας υψηλής ταχύτητας μεταξύ των κόμβων. 1.1.9. Εξυπηρετητής συνεχούς ρεύματος (ΣΡ): εξυπηρετητής υπολογιστών αποκλειστικά σχεδιασμένος για να λειτουργεί με πηγή τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος. 1.1.10. Μεγάλος εξυπηρετητής: ευπροσάρμοστος/επεκτάσιμος εξυπηρετητής ο οποίος παραδίδεται ως προενσωματωμένο/προδοκιμασμένο σύστημα που στεγάζεται σε ένα ή περισσότερα πλήρη πλαίσια και περιλαμβάνει υποσύστημα εισόδου/εξόδου (I/O) υψηλής συνδεσιμότητας με τουλάχιστον 32 αποκλειστικές θυρίδες εισόδου/εξόδου. 1.2. Κατηγορία προϊόντος Ταξινόμηση δεύτερης τάξης ή υποείδος τύπου προϊόντος, βάσει των χαρακτηριστικών και των εγκατεστημένων συστατικών στοιχείων του προϊόντος. Οι κατηγορίες προϊόντων χρησιμοποιούνται στην παρούσα προδιαγραφή για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων χαρακτηρισμού και δοκιμών. 1.3. Μορφές εξυπηρετητή υπολογιστών 1.3.1. Εξυπηρετητής τοποθετημένος σε πλαίσιο (rack): εξυπηρετητής υπολογιστών σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε τυπικό πλαίσιο 19 ιντσών κέντρου δεδομένων όπως ορίζεται στα πρότυπα EIA-310, IEC 60297 ή DIN 41494. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, ο εξυπηρετητής λεπίδων θεωρείται χωριστή κατηγορία και δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία των εξυπηρετητών τοποθετημένων σε πλαίσιο. 1.3.2. Εξυπηρετητής βάθρου: αυτόνομος εξυπηρετητής υπολογιστών σχεδιασμένος με τροφοδοτικά ισχύος (PSU), συστήματα ψύξης, διατάξεις εισόδου/εξόδου και άλλους αναγκαίους πόρους για αυτοτελή λειτουργία. Το πλαίσιο εξυπηρετητή βάθρου είναι παρόμοιο με εκείνο πύργου υπολογιστή-πελάτη. 1.4. Συστατικά στοιχεία εξυπηρετητή υπολογιστών 1.4.1. Τροφοδοτικό ισχύος (Power Supply Unit — PSU): συσκευή που μετατρέπει το εισερχόμενο ΕΡ ή ΣΡ σε μία ή περισσότερες εξόδους συνεχούς ρεύματος για τροφοδότηση εξυπηρετητή υπολογιστών. Το τροφοδοτικό ισχύος του εξυπηρετητή υπολογιστών πρέπει να είναι αυτοτελές και φυσικά διαχωρίσιμο από τη μητρική πλακέτα και πρέπει να συνδέεται με το σύστημα μέσω αφαιρούμενης ή μόνιμα καλωδιωμένης ηλεκτρικής σύνδεσης. α) Τροφοδοτικό ισχύος ΕΡ-ΣΡ: τροφοδοτικό ισχύος που μετατρέπει την εισερχόμενη τάση γραμμής εναλλασσόμενου ρεύματος σε μία ή περισσότερες εξόδους συνεχούς ρεύματος για τροφοδότηση εξυπηρετητή υπολογιστών. β) Τροφοδοτικό ισχύος ΣΡ-ΣΡ: τροφοδοτικό ισχύος που μετατρέπει την εισερχόμενη τάση γραμμής ΣΡ σε μία ή περισσότερες εξόδους ΣΡ για τροφοδότηση εξυπηρετητή υπολογιστών. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, δεν θεωρείται τροφοδοτικό ισχύος ΣΡ-ΣΡ μετατροπέας ΣΡ-ΣΡ (επίσης γνωστός ως ρυθμιστής τάσης) που βρίσκεται στο εσωτερικό του εξυπηρετητή υπολογιστών και χρησιμοποιείται για τη μετατροπή χαμηλής τάσης ΣΡ (π.χ. 12 V ΣΡ) σε άλλες εξόδους ΣΡ για χρήση από συστατικά στοιχεία εξυπηρετητή υπολογιστών. γ) Τροφοδοτικό ισχύος μιας εξόδου: τροφοδοτικό ισχύος σχεδιασμένο για να παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της ονομαστικής ισχύος εξόδου του σε μία κύρια έξοδο ΣΡ για τροφοδότηση εξυπηρετητή υπολογιστών. Τα τροφοδοτικά ισχύος μιας εξόδου επιτρέπεται να παρέχουν μία ή περισσότερες εφεδρικές εξόδους που παραμένουν ενεργές όταν το τροφοδοτικό ισχύος είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος εισόδου. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, η συνολική ονομαστική ισχύς εξόδου από κάθε πρόσθετη έξοδο του τροφοδοτικού ισχύος που δεν είναι κύρια ή εφεδρική δεν υπερβαίνει τα 20 watt. Τα τροφοδοτικά ισχύος που παρέχουν πολλαπλές εξόδους με ίδια τάση με την κύρια έξοδο θεωρούνται τροφοδοτικά ισχύος μιας εξόδου εκτός αν οι συγκεκριμένες έξοδοι 1) δημιουργούνται από χωριστούς μετατροπείς ή έχουν χωριστά στάδια ανόρθωσης εξόδου ή 2) έχουν ανεξάρτητα όρια ρεύματος. δ) Τροφοδοτικό ισχύος πολλαπλών εξόδων: τροφοδοτικό ισχύος σχεδιασμένο για να παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της ονομαστικής ισχύος εξόδου του σε περισσότερες από μία κύριες εξόδους ΣΡ για τροφοδότηση εξυπηρετητή υπολογιστών. Τα τροφοδοτικά ισχύος πολλαπλών εξόδων επιτρέπεται να παρέχουν μία ή περισσότερες εφεδρικές εξόδους που παραμένουν ενεργές όταν το τροφοδοτικό ισχύος είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος εισόδου. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, η συνολική ονομαστική ισχύς εξόδου από κάθε πρόσθετη έξοδο του τροφοδοτικού ισχύος που δεν είναι κύρια ή εφεδρική είναι μεγαλύτερη ή ίση των 20 watt. 1.4.2. Συσκευή εισόδου/εξόδου (Ι/Ο): συσκευή που παρέχει ικανότητα εισόδου και εξόδου δεδομένων μεταξύ εξυπηρετητή υπολογιστών και άλλων διατάξεων. Η συσκευή εισόδου/εξόδου μπορεί να είναι ενσωματωμένη στον εξυπηρετητή υπολογιστών ή να είναι συνδεδεμένη στη μητρική πλακέτα μέσω θυρίδων επέκτασης (π.χ. PCI, PCIe). Παραδείγματα διατάξεων εισόδου/εξόδου είναι οι διακριτές διατάξεις Ethernet, οι διατάξεις InfiniBand, οι ελεγκτές RAID/SAS και οι διατάξεις Fibre Channel. Θύρα εισόδου/εξόδου: φυσικά κυκλώματα εντός συσκευής εισόδου/εξόδου τα οποία καθιστούν δυνατή ανεξάρτητη συνεδρία εισόδου/εξόδου. Η θύρα δεν είναι το ίδιο με υποδοχή συνδέσμου· μία μόνο υποδοχή συνδέσμου είναι δυνατόν να εξυπηρετεί πολλαπλές θύρες της ίδιας διεπαφής. 1.4.3. Μητρική πλακέτα: η κύρια πλακέτα κυκλωμάτων του εξυπηρετητή. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, η μητρική πλακέτα περιλαμβάνει συνδέσμους για την προσάρτηση πρόσθετων πλακετών και περιλαμβάνει κατά κανόνα τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: επεξεργαστή, μνήμη, BIOS και θυρίδες επέκτασης. 1.4.4. Επεξεργαστής: τα λογικά κυκλώματα που αποκρίνονται και επεξεργάζονται τις βασικές οδηγίες για τη λειτουργία του εξυπηρετητή. Για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, ο επεξεργαστής είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) του εξυπηρετητή υπολογιστών. Η τυπική κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι φυσικό πακέτο που τοποθετείται στη μητρική πλακέτα του εξυπηρετητή με υποδοχή ή απευθείας συγκόλληση. Το πακέτο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους πυρήνες επεξεργαστή. 1.4.5. Μνήμη: για τους σκοπούς της παρούσας προδιαγραφής, η μνήμη είναι μέρος του εξυπηρετητή, εξωτερικό του επεξεργαστή, στο οποίο αποθηκεύονται πληροφορίες για άμεση χρήση από τον επεξεργαστή. 1.4.6. Σκληρός δίσκος (HDD): η κύρια συσκευή αποθήκευσης του υπολογιστή, η οποία πραγματοποιεί ανάγνωση και εγγραφή σε έναν ή περισσότερους περιστρεφόμενους μαγνητικούς δίσκους. 1.4.7. Οδηγός στερεάς κατάστασης (Solid State Drive/SSD): συσκευή αποθήκευσης που χρησιμοποιεί τσιπ μνήμης, αντί περιστρεφόμενων μαγνητικών δίσκων, για την αποθήκευση δεδομένων. 1.5. Άλλος εξοπλισμός κέντρων δεδομένων: 1.5.1. εξοπλισμός δικτύου: συσκευή της οποίας η κύρια λειτουργία είναι η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ διαφόρων διεπαφών δικτύου, με την παροχή συνδεσιμότητας δεδομένων μεταξύ συνδεδεμένων διατάξεων (π.χ. δρομολογητές και μεταγωγείς). Η συνδεσιμότητα δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω της δρομολόγησης πακέτων δεδομένων, μορφοποιημένων σύμφωνα με τα πρωτόκολλα Διαδίκτυο Protocol, Fibre Channel, InfiniBand ή παρόμοια πρωτόκολλα. 1.5.2. Προϊόν αποθήκευσης: πλήρως λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστές-πελάτες και διατάξεις που είναι συνδεδεμένες απευθείας ή μέσω δικτύου. Τα συστατικά στοιχεία και τα υποσυστήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής του προϊόντος αποθήκευσης (π.χ. για την παροχή εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτήρων και δίσκων) θεωρείται ότι αποτελούν μέρος του προϊόντος αποθήκευσης. Αντίθετα, τα συστατικά στοιχεία τα οποία συνήθως σχετίζονται με περιβάλλον αποθήκευσης στο επίπεδο του κέντρου δεδομένων (π.χ. οι διατάξεις που απαιτούνται για τη λειτουργία εξωτερικού SAN) δεν θεωρείται ότι αποτελούν μέρος του προϊόντος αποθήκευσης. Το προϊόν αποθήκευσης μπορεί να αποτελείται από ολοκληρωμένους ελεγκτές αποθήκευσης, διατάξεις αποθήκευσης, ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου, λογισμικό και άλλες διατάξεις. Μολονότι τα προϊόντα αποθήκευσης επιτρέπεται να περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους επεξεργαστές, οι επεξεργαστές αυτοί δεν εκτελούν εφαρμογές λογισμικού που παρέχεται από χρήστες, αλλά επιτρέπεται να εκτελούν ειδικές εφαρμογές δεδομένων (π.χ. αναπαραγωγή δεδομένων, βοηθητικά προγράμματα αντιγράφων ασφαλείας, συμπίεση δεδομένων, παράγοντες εγκατάστασης). 1.5.3. Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS): συνδυασμός μετατροπέων, διακοπτών και διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. μπαταριών) που συναποτελούν πηγή ηλεκτρισμού για τη διατήρηση αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της ισχύος εισόδου. 1.6. Καταστάσεις λειτουργίας και καταστάσεις κατανάλωσης ρεύματος 1.6.1. Κατάσταση ηρεμίας: η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η φόρτωση του λειτουργικού συστήματος και άλλου λογισμικού, ο εξυπηρετητής είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις συναλλαγές φόρτου εργασίας, αλλά δεν έχουν ζητηθεί ή είναι σε εκκρεμότητα από το σύστημα ενεργές συναλλαγές φόρτου εργασίας (δηλαδή ο εξυπηρετητής υπολογιστών είναι λειτουργικός, αλλά δεν εκτελεί χρήσιμη εργασία). Σε συστήματα στα οποία εφαρμόζονται πρότυπα ACPI, η κατάσταση ηρεμίας αντιστοιχεί μόνο στην κατάσταση του επιπέδου συστήματος S0 ACPI. 1.6.2. Κατάσταση ενεργού λειτουργίας: η κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία ο εξυπηρετητής υπολογιστών εκτελεί εργασίες ως ανταπόκρισή σε προηγούμενα ή ταυτόχρονα εξωτερικά αιτήματα (π.χ. εντολές μέσω του δικτύου). Η κατάσταση ενεργού λειτουργίας περιλαμβάνει 1) την ενεργό επεξεργασία και 2) την αναζήτηση/ανάκτηση στοιχείων από τη μνήμη, την κρυφή μνήμη (cache) ή τη συσκευή εσωτερικής/εξωτερικής αποθήκευσης, εν αναμονή περαιτέρω εντολών μέσω του δικτύου. 1.7. Άλλοι βασικοί όροι 1.7.1. Σύστημα ελεγκτή: υπολογιστής ή εξυπηρετητής υπολογιστών που διαχειρίζεται μια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmark). Το σύστημα ελεγκτή επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: α) έναρξη και διακοπή κάθε τεμαχίου (φάσης) της συγκριτικής αξιολόγησης· β) έλεγχος των απαιτήσεων φόρτου εργασίας της συγκριτικής αξιολόγησης· γ) έναρξη και διακοπή της συλλογής δεδομένων από τον αναλυτή ισχύος προκειμένου να είναι δυνατή η συσχέτιση των δεδομένων ισχύος και επιδόσεων από κάθε φάση· δ) αποθήκευση αρχείων καταγραφής που περιέχουν πληροφορίες συγκριτικής αξιολόγησης ισχύος και απόδοσης· ε) μετατροπή ακατέργαστων δεδομένων σε κατάλληλη μορφή για αναφορά, υποβολή και επικύρωση της συγκριτικής αξιολόγησης και στ) συλλογή και αποθήκευση περιβαλλοντικών δεδομένων, εάν έχουν αυτοματοποιηθεί για τη συγκριτική αξιολόγηση. 1.7.2. Πελάτης δικτύου (δοκιμές): υπολογιστής ή εξυπηρετητής υπολογιστών που παράγει φόρτο κυκλοφορίας για μετάδοση σε δοκίμιο (UUT) συνδεδεμένο μέσω μεταγωγέα δικτύου. 1.7.3. Χαρακτηριστικά RAS: Ακρωνύμιο για τα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και ευκολίας συντήρησης (Reliability, Availability, Serviceability). Το RAS ενίοτε επεκτείνεται σε RASM, με την προσθήκη του κριτηρίου «διαχειρισιμότητας» (Manageability). Τα τρία κύρια συστατικά στοιχεία του RAS σε σχέση με έναν εξυπηρετητή υπολογιστών ορίζονται ως εξής: α) χαρακτηριστικά αξιοπιστίας: χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την ικανότητα του εξυπηρετητή να επιτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία του χωρίς διακοπή λόγω βλαβών των συστατικών στοιχείων (π.χ. επιλογή συστατικών στοιχείων, μείωση τιμών θερμοκρασίας ή/και τάσης, εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων)· β) χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας: χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την ικανότητα του εξυπηρετητή να μεγιστοποιεί τη λειτουργία σε κανονική χωρητικότητα για δεδομένη διάρκεια παραμονής εκτός λειτουργίας (π.χ. πλεονασμός [τόσο σε μικρο- όσο και σε μακροεπίπεδο])· γ) χαρακτηριστικά ευκολίας συντήρησης: χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την ικανότητα του εξυπηρετητή να συντηρείται χωρίς διακοπή λειτουργίας (π.χ. εν λειτουργία βυσμάτωση/αποβυσμάτωση). 1.7.4. Αξιοποίηση επεξεργαστή εξυπηρετητή: ο λόγος της υπολογιστικής δραστηριότητας του επεξεργαστή προς την υπολογιστική δραστηριότητα του επεξεργαστή σε πλήρες φορτίο υπό καθορισμένη τάση και συχνότητα, μετρούμενος στιγμιαία ή με βραχυπρόθεσμο μέσο όρο χρήσης επί συνόλου κύκλων ενεργού λειτουργίας ή/και κύκλων ηρεμίας. 1.7.5. Υπερεπόπτης (Hypervisor): τύπος τεχνικής για την αναπαράστασης υλισμικού που καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων-επισκεπτών σε ένα μόνο κεντρικό σύστημα (host system). 1.7.6. Επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας (Auxiliary Processing Accelerators/APA): πρόσθετες κάρτες επέκτασης υπολογιστών εγκατεστημένες σε θυρίδες επέκτασης γενικής χρήσης (π.χ. GPGPU εγκατεστημένες σε θυρίδα PCI). 1.7.7. Κανάλι προσωρινής μνήμης DDR: κανάλι ή θύρα μνήμης που συνδέει έναν ελεγκτή μνήμης με καθορισμένο αριθμό συσκευών μνήμης (π.χ. DIMM) εντός εξυπηρετητή υπολογιστών. Ο τυπικός εξυπηρετητής υπολογιστών ενδέχεται να περιέχει πολλαπλούς ελεγκτές μνήμης, οι οποίοι με τη σειρά τους ενδέχεται να υποστηρίζουν ένα ή περισσότερα κανάλια προσωρινής μνήμης DDR. Συνεπώς, κάθε κανάλι προσωρινής μνήμης DDR εξυπηρετεί κλάσμα μόνον του συνολικού προσπελάσιμου χώρου μνήμης εξυπηρετητή υπολογιστών. 1.8. Οικογένεια προϊόντων Γενική ονομασία για ομάδα υπολογιστών με τον ίδιο συνδυασμό πλαισίου/μητρικής πλακέτας, που συχνά αφορά εκατοντάδες πιθανές διαρθρώσεις υλικού και λογισμικού. 1.8.1. Κοινά χαρακτηριστικά οικογένειας προϊόντων: σύνολο χαρακτηριστικών που είναι κοινά σε όλα τα μοντέλα/διαρθρώσεις της ίδιας οικογένειας προϊόντων και συνιστούν κοινό βασικό σχεδιασμό. Όλα τα μοντέλα/διαρθρώσεις οικογένειας προϊόντων πρέπει να έχουν κοινά τα ακόλουθα: α) να προέρχονται από τα ίδια μοντέλο ή τύπους μηχανήματος· β) να έχουν την ίδια μορφή (π.χ. τοποθετημένα σε πλαίσιο, λεπίδες, βάθρα) ή να έχουν την ίδια μηχανική και ηλεκτρική σχεδίαση με μόνο επιφανειακές μηχανικές διαφορές ώστε η σχεδίασή τους να υποστηρίζει πολλαπλές μορφές· γ) να έχουν επεξεργαστές από μία μόνο σειρά επεξεργαστών ή επεξεργαστές που συνδέονται στον ίδιο τύπο υποδοχής· δ) να έχουν τροφοδοτικά ισχύος με αποδοτικότητα μεγαλύτερη ή ίση της αποδοτικότητας σε όλα τα απαιτούμενα σημεία φόρτισης που καθορίζονται στην ενότητα 3.2 (π.χ. 10 %, 20 %, 50 % και 100 % του μέγιστου ονομαστικού φορτίου στην περίπτωση των τροφοδοτικών ισχύος μιας εξόδου· 20 %, 50 % και 100 % του μέγιστου ονομαστικού φορτίου στην περίπτωση των τροφοδοτικών ισχύος πολλαπλών εξόδων). 1.8.2. Διαρθρώσεις προϊόντος οικογένειας προϊόντων που υποβάλλεται σε δοκιμές α) Παραλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αγορά: 1. Διάρθρωση απόδοσης κατώτερης κλάσης: ο συνδυασμός ισχύος υποδοχής επεξεργαστή, τροφοδοτικών ισχύος, μνήμης, χώρου αποθήκευσης (HDD/SDD) και διατάξεων εισόδου εξόδου που αντιπροσωπεύει την υπολογιστική πλατφόρμα με τη χαμηλότερη τιμή ή τις χαμηλότερες επιδόσεις εντός της οικογένειας προϊόντων. 2. Διάρθρωση απόδοσης ανώτερης κλάσης: ο συνδυασμός ισχύος υποδοχής επεξεργαστή, τροφοδοτικών ισχύος, μνήμης, χώρου αποθήκευσης (HDD/SDD) και διατάξεων εισόδου/εξόδου που αντιπροσωπεύει την υπολογιστική πλατφόρμα με την υψηλότερη τιμή ή τις υψηλότερες επιδόσεις εντός της οικογένειας προϊόντων. β) Τυπική διάρθρωση Τυπική διάρθρωση: διάρθρωση προϊόντος μεταξύ της διάρθρωσης ελάχιστης ισχύος και της διάρθρωσης μέγιστης ισχύος, και είναι αντιπροσωπευτική προϊόντος με υψηλό όγκο πωλήσεων. γ) Παραλλαγές αξιοποίησης ισχύος: 1. Διάρθρωση ελάχιστης ισχύος: η ελάχιστη διάρθρωση που είναι σε θέση να εκκινήσει και να εκτελέσει τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. Η ελάχιστη διάρθρωση περιλαμβάνει την υποδοχή επεξεργαστή με τη χαμηλότερη ισχύ, τον ελάχιστο αριθμό εγκατεστημένων τροφοδοτικών ισχύος, την ελάχιστη μνήμη, τον ελάχιστο χώρο αποθήκευσης (HDD/SDD) και τις λιγότερες διατάξεις εισόδου/εξόδου, όπως διατίθεται προς πώληση ενώ ταυτόχρονα πληροί τις προδιαγραφές ENERGY STAR. 2. Διάρθρωση μέγιστης ισχύος: ο συνδυασμός των συστατικών στοιχείων που έχει επιλεγεί από τον πωλητή με τη μέγιστη κατανάλωση ισχύος εντός της οικογένειας προϊόντων, μετά τη συναρμολόγηση και λειτουργία τους. Η μέγιστη διάρθρωση περιλαμβάνει την υποδοχή επεξεργαστή με την υψηλότερη ισχύ, τον μέγιστο αριθμό εγκατεστημένων τροφοδοτικών ισχύος, τη μέγιστη μνήμη, τον μέγιστο χώρο αποθήκευσης (HDD/SDD) και τις περισσότερες διατάξεις εισόδου/εξόδου, όπως διατίθεται προς πώληση ενώ ταυτόχρονα πληροί τις προδιαγραφές ENERGY STAR. 2. Πεδίο εφαρμογής 2.1. Συμπεριλαμβανόμενα προϊόντα Για να είναι προϊόν επιλέξιμο για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR βάσει της παρούσας προδιαγραφής πρέπει να πληροί τον ορισμό του εξυπηρετητή υπολογιστών που προβλέπεται στην ενότητα 1 του παρόντος εγγράφου Η επιλεξιμότητα στο πλαίσιο της έκδοσης 2.0 περιορίζεται σε εξυπηρετητές υπολογιστών με μορφή επεξεργαστή λεπίδων, πολλαπλών κόμβων, τοποθετημένου σε πλαίσιο ή βάθρου, με όχι περισσότερες από τέσσερις υποδοχές επεξεργαστή στον εξυπηρετητή υπολογιστών (ή ανά λεπίδα ή ανά κόμβο στην περίπτωση εξυπηρετητή λεπίδων ή πολλαπλών κόμβων). Τα προϊόντα που εξαιρούνται ρητά από την έκδοση 2.0 προσδιορίζονται στην ενότητα 2.2. 2.2. Εξαιρούμενα προϊόντα 2.2.1. Τα προϊόντα που καλύπτονται από άλλες προδιαγραφές προϊόντων ENERGY STAR δεν είναι επιλέξιμα να λάβουν τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής. Ο κατάλογος των ισχυουσών προδιαγραφών διατίθεται στη διεύθυνση www.eu-energystar.org/. 2.2.2. Τα ακόλουθα προϊόντα δεν είναι επιλέξιμα να λάβουν τον χαρακτηρισμό βάσει της παρούσας προδιαγραφής: α) εξυπηρετητές πλήρους ανοχής σφαλμάτων· β) συσκευές εξυπηρετητών· γ) υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης· δ) μεγάλοι εξυπηρετητές· ε) προϊόντα αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αποθήκευσης λεπίδων και στ) εξοπλισμός δικτύου. 3. Κριτήρια χαρακτηρισμού 3.1. Σημαντικά ψηφία και στρογγυλοποίηση 3.1.1. Όλοι οι υπολογισμοί διεξάγονται με άμεσα μετρούμενες (μη στρογγυλοποιημένες) τιμές. 3.1.2. Εκτός αν προβλέπεται άλλως, η συμμόρφωση με τα όρια των προδιαγραφών εκτιμάται με τη χρήση άμεσα μετρούμενων ή υπολογιζόμενων τιμών χωρίς στρογγυλοποίηση. 3.1.3. Οι άμεσα μετρούμενες ή υπολογιζόμενες τιμές που αναρτώνται στις ιστοσελίδες του ENERGY STAR για αξιολόγηση είναι στρογγυλοποιημένες στο πλησιέστερο σημαντικό ψηφίο που αναφέρεται στα αντίστοιχα όρια των προδιαγραφών. 3.2. Απαιτήσεις για τροφοδοτικό ισχύος 3.2.1. Τα στοιχεία και οι εκθέσεις δοκιμών των τροφοδοτικών από φορείς αναγνωρισμένους από την ΥΠΠ για τη διεξαγωγή δοκιμών τροφοδοτικών γίνονται δεκτά για τον χαρακτηρισμό προϊόντων ως ENERGY STAR. 3.2.2. Κριτήρια απόδοσης του τροφοδοτικού ισχύος: τα τροφοδοτικά ισχύος που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που είναι επιλέξιμα βάσει της παρούσας προδιαγραφής πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, όταν υποβάλλονται σε δοκιμές με χρήση του Generalised Internal Power Supply Efficiency Test Protocol Rev. 6.6 (γενικό πρωτόκολλο δοκιμών απόδοσης για εσωτερικά τροφοδοτικά ισχύος, αναθ. 6.6) (αναρτημένο στη διεύθυνση www.efficientpowersupplies.org). Τα δεδομένα τροφοδοτικών που προκύπτουν με χρήση των αναθ. 6.4.2 (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έκδοσης 1.1), 6.4.3 ή 6.5 είναι αποδεκτά εφόσον οι δοκιμές διεξήχθησαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκδοσης 2.0 της παρούσας προδιαγραφής. α) Εξυπηρετητές βάθρου και τοποθετημένοι σε πλαίσιο: για να είναι επιλέξιμος για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR εξυπηρετητής βάθρου ή εξυπηρετητής τοποθετημένος σε πλαίσιο πρέπει να είναι διαρθρωμένος μόνο με τροφοδοτικά ισχύος που πληρούν ή υπερκαλύπτουν τις ισχύουσες απαιτήσεις απόδοσης που παρατίθενται στον πίνακα 1 πριν την παράδοση. β) Εξυπηρετητές λεπίδων και εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων: για να είναι επιλέξιμος για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR εξυπηρετητής λεπίδων ή εξυπηρετητής πολλαπλών κόμβων που παραδίδεται μαζί με πλαίσιοπρέπει να είναι διαρθρωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα τροφοδοτικά ισχύος που παρέχουν ισχύ στο πλαίσιο να πληρούν ή να υπερκαλύπτουν τις ισχύουσες απαιτήσεις απόδοσης που παρατίθενται στον πίνακα 1 πριν την παράδοση. Πίνακας 1 Απαιτήσεις απόδοσης για τροφοδοτικά ισχύος Τύπος τροφοδοτικού ισχύος Ονομαστική ισχύς εξόδου 10 % φόρτιση 20 % φόρτιση 50 % φόρτιση 100 % φόρτιση Πολλαπλών εξόδων (ΕΡ-ΣΡ) Όλα τα επίπεδα εξόδου ά.α. 85 % 88 % 85 % Μίας εξόδου (ΕΡ-ΣΡ) Όλα τα επίπεδα εξόδου 80 % 88 % 92 % 88 % 3.2.3. Κριτήρια για το συντελεστή ισχύος των τροφοδοτικών ισχύος: τα τροφοδοτικά ισχύος που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές που είναι επιλέξιμοι βάσει της παρούσας προδιαγραφής πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, όταν υποβάλλονται σε δοκιμές με χρήση του Generalised Internal Power Supply Efficiency Test Protocol Rev. 6.6 (γενικό πρωτόκολλο δοκιμών απόδοσης για εσωτερικά τροφοδοτικά ισχύος, αναθ. 6.6) (αναρτημένο στη διεύθυνση www.efficientpowersupplies.org). Τα δεδομένα τροφοδοτικών που προκύπτουν με χρήση των αναθ. 6.4.2 (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έκδοσης 1.1), 6.4.3 ή 6.5 είναι αποδεκτά εφόσον οι δοκιμές διεξήχθησαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκδοσης 2.0 της παρούσας προδιαγραφής α) Εξυπηρετητές βάθρου και τοποθετημένοι σε πλαίσιο: για να χαρακτηρίζεται ENERGY STAR εξυπηρετητής βάθρου ή εξυπηρετητής τοποθετημένος σε πλαίσιο πρέπει να είναι διαρθρωμένος μόνο με τροφοδοτικά ισχύος που πληρούν ή υπερκαλύπτουν τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον συντελεστή ισχύος που καθορίζονται στον πίνακα 2 πριν την παράδοση, υπό όλες τις συνθήκες φόρτισης για τις οποίες η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση των 75 watt. Οι εταίροι οφείλουν να μετρούν και να αναφέρουν τον συντελεστή ισχύος του τροφοδοτικού ισχύος υπό συνθήκες φόρτισης μικρότερης των 75 watt, αν και δεν ισχύουν απαιτήσεις απαιτήσεις για ελάχιστο συντελεστή ισχύος. β) Εξυπηρετητές λεπίδων ή εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων: για να είναι επιλέξιμος για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR εξυπηρετητής λεπίδων ή εξυπηρετητής πολλαπλών κόμβων που παραδίδεται με πλαίσιο πρέπει να είναι διαρθρωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα τροφοδοτικά ισχύος που παρέχουν ισχύ στο πλαίσιο να πληρούν ή να υπερκαλύπτουν τις ισχύουσες απαιτήσεις συντελεστή ισχύος που καθορίζονται στον πίνακα 2 πριν την παράδοση, υπό όλες τις συνθήκες φόρτισης για τις οποίες η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη ή ίση των 75 watt. Οι εταίροι οφείλουν να μετρούν και να αναφέρουν τον συντελεστή ισχύος του τροφοδοτικού ισχύος υπό συνθήκες φόρτισης μικρότερης των 75 watt, αν και δεν ισχύουν απαιτήσεις για ελάχιστο συντελεστή ισχύος. Πίνακας 2 Απαιτήσεις για τον συντελεστή ισχύος των τροφοδοτικών ισχύος Τύπος τροφοδοτικού ισχύος Ονομαστική ισχύς εξόδου 10 % φόρτιση 20 % φόρτιση 50 % φόρτιση 100 % φόρτιση ΕΡ-ΣΡ πολλαπλών εξόδων Όλες οι ονομαστικές ισχύες εξόδου ά.α. 0,80 0,90 0,95 ΕΡ-ΣΡ μιας εξόδου Ονομαστική ισχύς εξόδου ≤ 500 W ά.α. 0,80 0,90 0,95 Ονομαστική ισχύς εξόδου > 500 W και Ονομαστική ισχύς εξόδου ≤ 1 000 W 0,65 0,80 0,90 0,95 Ονομαστική ισχύς εξόδου > 1 000 watt 0,80 0,90 0,90 0,95 3.3. Απαιτήσεις για τη διαχείριση κατανάλωσης ισχύος 3.3.1. Διαχείριση κατανάλωσης ισχύος επεξεργαστή εξυπηρετητή: για να είναι επιλέξιμος για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR εξυπηρετητής υπολογιστών πρέπει να παρέχει διαχείριση κατανάλωσης ισχύος επεξεργαστή η οποία είναι ενεργοποιημένη εκ κατασκευής στο BIOS ή/και μέσω ελεγκτή διαχείρισης, επεξεργαστή υπηρεσίας ή/και του λειτουργικού συστήματος που συνοδεύει τον εξυπηρετητή υπολογιστών. Όλοι οι επεξεργαστές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν την κατανάλωση ισχύος σε περιόδους χαμηλής αξιοποίησης μέσω: α) μείωσης της τάσης ή/και της συχνότητας με δυναμική κλιμάκωση τάσης και συχνότητας (DVFS) ή β) ενεργοποίησης μειωμένης κατανάλωσης ισχύος επεξεργαστή ή πυρήνα όταν ένας πυρήνας ή υποδοχή δεν χρησιμοποιείται. 3.3.2. Διαχείριση κατανάλωσης ισχύος επόπτη (supervisor): για να είναι επιλέξιμο για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR προϊόν που παρέχει προεγκατεστημένο σύστημα εποπτείας (π.χ. λειτουργικό σύστημα, υπερεπόπτη (hypervisor)) πρέπει να προσφέρει σύστημα διαχείρισης ισχύος υπερεπόπτη ενεργοποιημένο εκ κατασκευής. 3.3.3. Αναφορές διαχείρισης κατανάλωσης ισχύος: για να είναι επιλέξιμες για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR οι παντός είδους τεχνικές διαχείρισης κατανάλωσης ισχύος που είναι ενεργοποιημένες εκ κατασκευής πρέπει να αναλύονται στο δελτίο δεδομένων ισχύος και επιδόσεων. Αυτή η απαίτηση εφαρμόζεται σε χαρακτηριστικά διαχείρισης ισχύος στο BIOS, στο λειτουργικό σύστημα ή σε οποιαδήποτε άλλη προέλευση με δυνατότητα διάρθρωσης από τον τελικό χρήστη. 3.4. Κριτήρια συστήματος λεπίδων και πολλαπλών κόμβων 3.4.1. Θερμική διαχείριση και παρακολούθηση συστημάτων λεπίδων και πολλαπλών κόμβων: για να είναι επιλέξιμος για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR εξυπηρετητής λεπίδων ή εξυπηρετητής πολλαπλών κόμβων πρέπει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της θερμοκρασίας εισόδου στο πλαίσιο ή στη λεπίδα/τον κόμβο και να έχει ικανότητα διαχείρισης των στροφών του ανεμιστήρα ενεργοποιημένη εκ κατασκευής. 3.4.2. Τεκμηρίωση για την παράδοση εξυπηρετητή λεπίδων και εξυπηρετητή πολλαπλών κόμβων: για να χαρακτηρίζεται ENERGY STAR, εξυπηρετητής λεπίδων ή εξυπηρετητής πολλαπλών κόμβων που παραδίδεται σε πελάτη χωρίς πλαίσιο πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση που πληροφορεί τον πελάτη ότι ο εξυπηρετητής λεπίδων ή εξυπηρετητής πολλαπλών κόμβων διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένος σε πλαίσιο που πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας 3.4.1 του παρόντος εγγράφου. Πρέπει επίσης να παρέχεται κατάλογος με πιστοποιημένα πλαίσια και στοιχεία παραγγελίας ως μέρος της εγγύησης προϊόντος που συνοδεύει τον εξυπηρετητή λεπίδων ή τον εξυπηρετητή πολλαπλών κόμβων. Οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται μέσω έντυπου υλικού, ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης που συνοδεύει τον εξυπηρετητή λεπίδων ή τον εξυπηρετητή πολλαπλών κόμβων, ή πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του εταίρου όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον εξυπηρετητή λεπίδων ή τον εξυπηρετητή πολλαπλών κόμβων. 3.5. Κριτήρια απόδοσης για την κατάσταση ενεργού λειτουργίας 3.5.1. Εκθέσεις απόδοσης για την κατάσταση ενεργού λειτουργίας: Προκειμένου εξυπηρετητής υπολογιστών ή οικογένεια προϊόντων εξυπηρετητή υπολογιστών να χαρακτηριστεί ENERGY STAR πρέπει να υποβάλλεται για χαρακτηρισμό με πλήρως δημοσιοποιημένες τις ακόλουθες πληροφορίες, στο πλαίσιο της πλήρους έκθεσης δοκιμών αξιολόγησης της απόδοσης στην κατάσταση ενεργού λειτουργίας: α) τα τελικά αποτελέσματα του εργαλείου διαβάθμισης SERT, τα οποία περιλαμβάνουν τα αρχεία αποτελεσμάτων (τόσο σε μορφή html όσο και σε μορφή κειμένου) και όλα τα αρχεία png results-chart· και β) τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του εργαλείου διαβάθμισης SERT καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών, τα οποία περιλαμβάνουν τα αρχεία results-details (τόσο σε μορφή html όσο και σε μορφή κειμένου) και όλα τα αρχεία png results-details-charts. Οι αναφορές στοιχείων και οι απαιτήσεις μορφοποίησης εξετάζονται στην ενότητα 4.1 της παρούσας προδιαγραφής. 3.5.2. Ελλιπή υποβληθέντα στοιχεία: οι εταίροι δεν πρέπει να αναφέρουν επιλεκτικά τα αποτελέσματα του φόρτου εργασίας επιμέρους δομοστοιχείων, ή να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του εργαλείου διαβάθμισης απόδοσης σε άλλη μορφή εκτός της πλήρους έκθεσης δοκιμών, στην τεκμηρίωση για τον πελάτη ή σε υλικό μάρκετινγκ. 3.6. Κριτήρια απόδοσης σε κατάσταση ηρεμίας — Εξυπηρετητές μιας υποδοχής (1S) και εξυπηρετητές δύο υποδοχών (2S) (οι οποίοι δεν είναι εξυπηρετητές λεπίδων ούτε εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων) 3.6.1. Αναφορές στοιχείων για την κατάσταση ηρεμίας: η μέγιστη ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας (PIDLE_MAX) μετριέται και αναφέρεται, στο υλικό για τον χαρακτηρισμό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 4. 3.6.2. Απόδοση σε κατάσταση ηρεμίας: η μετρούμενη ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας (PIDLE) είναι μικρότερη ή ίση με τη μέγιστη ισχύ σε κατάσταση ηρεμίας (PIDLE_MAX), όπως υπολογίζεται με την εξίσωση 1. Εξίσωση 1: Υπολογισμός της μέγιστης ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας όπου: — PIDLE_MAX είναι η μέγιστη απαιτούμενη ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας, — PBASE είναι η βασική ανοχή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας, όπως προσδιορίζεται με τον πίνακα 3, — P ADDL_i είναι η ανοχή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας για πρόσθετα συστατικά στοιχεία, όπως προσδιορίζεται τον πίνακα 4. α) Αυτά τα όρια ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας ισχύουν μόνο για συστήματα με μία και δύο υποδοχές. β) Προκειμένου να προσδιοριστεί η ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας για τον χαρακτηρισμό χρησιμοποιείται η ενότητα 6.1 της μεθόδου δοκιμής ENERGY STAR για τους εξυπηρετητές υπολογιστών. γ) Η κατηγορία «Ευπροσάρμοστος» στον πίνακα 3 ισχύει μόνο για συστήματα δύο υποδοχών που πληρούν τον ορισμό του ευπροσάρμοστου εξυπηρετητή όπως ορίζεται στο προσάρτημα Β. δ) Όλες οι ποσότητες (με την εξαίρεση των εγκατεστημένων επεξεργαστών) στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 αναφέρονται στον αριθμό των συστατικών στοιχείων που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα και όχι στον μέγιστο αριθμό των συστατικών στοιχείων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα (π.χ. εγκατεστημένη μνήμη, μη υποστηριζόμενη μνήμη κ.λπ.). ε) Η ανοχή «Πρόσθετο τροφοδοτικό» μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε πλεονάζον τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται στη διάρθρωση. στ) Για τον προσδιορισμό των ανοχών ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας, όλες οι χωρητικότητες μνήμης στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο GB (10). ζ) Η ανοχή «Πρόσθετη συσκευή εισόδου/εξόδου» μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις διατάξεις εισόδου/εξόδου επιπλέον της βασικής διάρθρωσης (π.χ. διατάξεις Ethernet επιπλέον των δύο θυρών με ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση με 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbit/s), ενσωματωμένο Ethernet, συν τυχόν διατάξεις εισόδου/εξόδου που δεν είναι Ethernet), συμπεριλαμβανομένων ενσωματωμένων διατάξεων εισόδου/εξόδου και πρόσθετων διατάξεων εισόδου/εξόδου που είναι εγκατεστημένες σε θυρίδες επέκτασης. Η εν λόγω ανοχή αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε έναν από τους ακόλουθους τύπους λειτουργικότητας εισόδου/εξόδου: Ethernet, SAS, SATA, Fibre Channel και Infiniband. η) Η ανοχή «Πρόσθετη συσκευή εισόδου/εξόδου» υπολογίζεται με βάση την ονομαστική ταχύτητα σύνδεσης μιας σύνδεσης, στρογγυλοποιημένης στο πλησιέστερο Gbit. Οι διατάξεις εισόδου/εξόδου με ταχύτητα μικρότερη από 1 Gbps δεν είναι επιλέξιμες για την ανοχή «Πρόσθετη συσκευή εισόδου/εξόδου». θ) Η ανοχή «Πρόσθετη συσκευή εισόδου/εξόδου» εφαρμόζεται μόνον για διατάξεις εισόδου/εξόδου που είναι ενεργές κατά την παράδοση και είναι σε θέση να λειτουργήσουν όταν συνδεθούν σε ενεργό μεταγωγέα. Πίνακας 3 Βασικές ανοχές ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας για εξυπηρετητές 1S και 2S Κατηγορία Μέγιστο δυνατό πλήθος εγκατεστημένων επεξεργαστών (# P) Διαχειριζόμενος εξυπηρετητής Βασική ανοχή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας, PBASE (watt) Α 1 Όχι 47,0 Β 1 Ναι 57,0 Γ 2 Όχι 92,0 Δ 2 Ναι 142,0 Ευπροσάρμοστος 2 Ναι 205,0

Πίνακας 4 Πρόσθετες ανοχές ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας για επιπλέον συστατικά στοιχεία Χαρακτηριστικό συστήματος Ισχύει για: Πρόσθετη ανοχή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας Πρόσθετα τροφοδοτικά ισχύος Εγκατεστημένα τροφοδοτικά ισχύος ειδικά για πλεονασμό ισχύος 20 watt ανά τροφοδοτικό Σκληροί δίσκοι (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων στερεάς κατάστασης) Ανά εγκατεστημένο σκληρό δίσκο 8,0 watt ανά σκληρό δίσκο Πρόσθετη μνήμη Εγκατεστημένη μνήμη μεγαλύτερη από 4 GB 0,75 watt ανά GB Πρόσθετο κανάλι προσωρινής μνήμης DDR Εγκατεστημένα κανάλια προσωρινής μνήμης DDR επιπλέον των 8 καναλιών (Ευπροσάρμοστοι εξυπηρετητές μόνο) 4,0 watt ανά κανάλι προσωρινής μνήμης DDR Πρόσθετες συσκευές εισόδου/εξόδου (Ι/Ο) Εγκατεστημένες συσκευές επιπλέον των δύο θυρών ≥ 1 Gbit, ενσωματωμένο Ethernet < 1Gbit: Καμία ανοχή = 1 Gbit: 2,0 watt/Ενεργή θύρα > 1 Gbit και < 10 Gbit: 4,0 watt/Ενεργή θύρα = 10 Gbit: 8,0 watt/Ενεργή θύρα 3.7. Κριτήρια αποδοτικότητας σε κατάσταση ηρεμίας — Εξυπηρετητές τριών υποδοχών (3S) και τεσσάρων υποδοχών (4S) (οι οποίοι δεν είναι εξυπηρετητές λεπίδων και πολλαπλών κόμβων) Αναφορές στοιχείων σε κατάσταση ηρεμίας: η ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας (PIDLE) μετριέται και αναφέρεται, στο υλικό για τον χαρακτηρισμό και με βάση τις απαιτήσεις της ενότητας 4. 3.8. Κριτήρια απόδοσης σε κατάσταση ηρεμίας — Εξυπηρετητές λεπίδων 3.8.1. Αναφορές στοιχείων σε κατάσταση ηρεμίας: Η ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας (PTOT_BLADE_SYS) και (PBLADE) μετριέται και αναφέρεται, στο υλικό για τον χαρακτηρισμό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 4. 3.8.2. Οι δοκιμές εξυπηρετητών λεπίδων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ενότητας 3.8.1 διεξάγονται υπό όλες τις ακόλουθες συνθήκες: α) Οι τιμές ισχύος μετριούνται και αναφέρονται με τη χρήση πλαισίου λεπίδων κατειλημμένου κατά το ήμισυ. Για εξυπηρετητές λεπίδων με πολλαπλούς τομείς ισχύος, επιλέγεται ο αριθμός των τομέων ισχύος που είναι ο πλησιέστερος για τη συμπλήρωση του πλαισίου λεπίδων κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο επιλογές που είναι ισαπέχουν από τη συμπλήρωση του πλαισίου κατά το ήμισυ, οι δοκιμές εκτελούνται με τον τομέα ή τον συνδυασμό τομέων που αξιοποιούν τον μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετητών λεπίδων. Πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των λεπίδων που υποβάλλονται σε δοκιμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής πλαισίου λεπίδων συμπληρωμένου κατά το ήμισυ. β) Η ισχύς για ένα πλήρως κατειλημμένο πλαίσιο λεπίδων μπορεί προαιρετικά να μετριέται και να αναφέρεται, υπό τον όρο ότι παρέχονται επίσης τα στοιχεία για το συμπληρωμένο κατά το ήμισυ πλαίσιο. γ) Όλοι οι εξυπηρετητές λεπίδων που είναι εγκατεστημένοι στο πλαίσιο λεπίδων διαθέτουν την ίδια διάρθρωση (ομοιογενείς). δ) Οι τιμές ισχύος ανά κόμβο υπολογίζονται με την εξίσωση 2. Εξίσωση 2: Υπολογισμός ισχύος μιας λεπίδας όπου: — PBLADE είναι η ισχύς εξυπηρετητή ανά λεπίδα, — PTOT_BLADE_SYS είναι η συνολική μετρούμενη ισχύς του συστήματος λεπίδων, — ΝINST_BLADE_SRV είναι ο αριθμός των εγκατεστημένων εξυπηρετητών λεπίδων στο υπό δοκιμή πλαίσιο λεπίδων. 3.9. Κριτήρια απόδοσης σε κατάσταση ηρεμίας — Εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων 3.9.1. Αναφορές στοιχείων σε κατάσταση ηρεμίας: Η ισχύς σε κατάσταση ηρεμίας (PTOT_NODE_SYS) και (PNODE) μετριέται και αναφέρεται, στο υλικό για τον χαρακτηρισμό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατωτέρω ενότητας 4. 3.9.2. Οι δοκιμές εξυπηρετητών πολλαπλών κόμβων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ενότητας 3.9.1 διεξάγονται υπό όλες τις ακόλουθες συνθήκες: α) Οι τιμές ισχύος μετρώνται και αναφέρονται με τη χρήση πλήρως συμπληρωμένου πλαισίου πολλαπλών κόμβων. β) Όλοι οι εξυπηρετητές πολλαπλών κόμβων που είναι εγκατεστημένοι στο πλαίσιο πολλαπλών κόμβων διαθέτουν την ίδια διάρθρωση (ομοιογενείς). γ) Οι τιμές ισχύος ανά κόμβο υπολογίζονται με την εξίσωση 3. Εξίσωση 3: Υπολογισμός ισχύος ενός κόμβου όπου: — PNODE είναι η ισχύς εξυπηρετητή ανά λεπίδα, — PTOT_BLADE_SYS είναι η συνολική μετρούμενη ισχύς του συστήματος λεπίδων, — NINST_NODE_SRV είναι ο αριθμός των εγκατεστημένων εξυπηρετητών πολλαπλών κόμβων στο υπό δοκιμή πλαίσιο πολλαπλών κόμβων. 3.10. Άλλα κριτήρια δοκιμών Απαιτήσεις για τους επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας (APA): Για όλους τους εξυπηρετητές υπολογιστών που πωλούνται με επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια και διατάξεις: α) Για ενιαίες διαρθρώσεις: όλες οι δοκιμές σε κατάσταση ηρεμίας διεξάγονται με και χωρίς τους επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας. Οι μετρήσεις ισχύος κατά την κατάσταση ηρεμίας που λαμβάνονται τόσο με τους επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας εγκατεστημένους όσο και χωρίς αυτούς υποβάλλονται στην ΥΠΠ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίστοιχα, ως μέρος του υλικού για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR. β) Για οικογένειες προϊόντων: Οι δοκιμές σε κατάσταση ηρεμίας διεξάγονται με και χωρίς τους επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας σε διάρθρωση μέγιστης ισχύος/απόδοσης ανώτερης κλάσης κατά την ενότητα 1.8.2. Οι δοκιμές με και χωρίς εγκατεστημένους επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας επιτρέπεται εναλλακτικώς να διεξάγονται και να κοινοποιούνται στα άλλα σημεία δοκιμών. γ) Οι μετρήσεις ισχύος κατά την κατάσταση ηρεμίας που λαμβάνονται τόσο με τους επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας εγκατεστημένους όσο και χωρίς αυτούς υποβάλλονται στην ΥΠΠ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίστοιχα, ως μέρος του υλικού για τον χαρακτηρισμό ENERGY STAR. Οι εν λόγω μετρήσεις υποβάλλονται για κάθε επιμέρους προϊόν επιταχυντή βοηθητικής επεξεργασίας που προορίζεται για πώληση με τη διάρθρωση προς χαρακτηρισμό. δ) Οι μετρήσεις των PIDLE στις ενότητες 3.6 και 3.7, PBLADE στην ενότητα 3.8 και PNODE στην ενότητα 3.9 εκτελούνται ενώ έχουν αφαιρεθεί οι επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας, ακόμη και αν ήταν εγκατεστημένοι κατά την παράδοση. Οι εν λόγω μετρήσεις επαναλαμβάνονται στη συνέχεια με εγκατεστημένους τους επιταχυντές βοηθητικής επεξεργασίας, ένας κάθε φορά, για να αποτιμηθεί η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση ηρεμίας για κάθε εγκατεστημένο επιταχυντή βοηθητικής επεξεργασίας. ε) Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση ηρεμίας κάθε εγκατεστημένου επιταχυντή