Parameter Organisation Reference/titel Bemærkninger

Gasfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og gasfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

η, P, konstruktionstyper, Pstby , Pign CEN EN 15502-1:2012 Gasfyrede varmekedler — Del 1: Generelle krav og test EN 15502-1:2012 skal afløse EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420.

Nyttevarmeproduktion ved nominel nytteeffekt P4 og virkningsgrad ved nominel nytteeffekt η4 ved 80/60 °C CEN § 3.1.6 Nominel nytteeffekt (definition, symbol Pn), § 3.1.5.7 Virkningsgrad (definition, symbol ηu), § 9.2.2 (prøvning) Alle effektivitetsværdier er udtrykt i øvre brændværdi GCV.

Konstruktionstyper, definitioner CEN § 3.1.10. Kedelkonstruktionstyper med definitioner på »kombinationskedel«; »lavtemperaturkedel« og »kondensationskedel«. § 8.15. Dannelse af kondensat (krav og prøvning)

Nyttevarmeproduktion ved 30 % af nominel nytteeffekt P1 og virkningsgrad ved 30 % af nominel nytteeffekt η1 ved partiel indfyret effekt og lavtemperaturdrift CEN § 3.1.5.7. Virkningsgrad (definition, symbol ηu), § 9.3.2. Virkningsgrad ved dellast, prøvning 1) prøvninger gennemføres ved 30 % af nominel indfyret effekt, ikke ved indfyret effekt i minimumsligevægttilstanden 2) ved prøvning er returtemperaturen 30 °C (kondensationskedel), 37 °C (lavtemperaturkedel) eller 50 °C (standardkedel). Ifølge prEN 15502-1:2013 — η4 er virkningsgraden ved nominel indfyret effekt eller, for kedler med variabel ydelse, det aritmetiske gennemsnit af maksimum og minimum tilført nytteenergi. — η1 er virkningsgraden ved 30 % nominel indfyret effekt eller, for kedler med variabel ydelse, ved 30 % af det aritmetiske gennemsnit af maksimum og minimum tilført nytteenergi.

Varmetab ved standby Pstby CEN § 9.3.2.3.1.3 Tab ved standby (prøvning)

Pilotflammes elforbrug Pign CEN § 9.3.2, tabel 6 og 7: Q3 = permanent pilotflamme. Gælder for pilotflammer, som er tændt, når hovedbrænderen er slukket.

Emission af nitrogenoxider NOX CEN EN 15502-1:2012. § 8.13. NOX (klassificerings-, prøvnings- og beregningsmetoder) NOX-emissionsværdier udtrykkes i øvre brændværdi GCV.

Kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender flydende brændsler

Generelle prøvningsbetingelser EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Centralvarmekedler. Prøvemetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere; Afsnit 5 (»Prøvning«)

Varmetab ved standby Pstby CEN EN 304, jf. ovenstående § 5.7 Bestemmelse af tab ved standby. Pstby =q × (P4/η4), med »q« som defineret i EN 304. Prøvningen, der er beskrevet i EN 304, udføres med Δ30K

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand ηson med prøvningsresultater for nyttevarmeproduktion P CEN Kondensationskedler EN 15034:2006. Varmekedler - Kondenserende varmekedler til brændselsolie; § 5.6 Virkningsgrad. EN 15034:2006 vedrører kondenserende kedler til brændselsolie.

For standardkedler og lavtemperaturkedler: EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Centralvarmekedler. Prøvemetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere; Afsnit 5 (»Prøvning«) For kedler med blæseluftbrændere finder de tilsvarende afsnit i EN 303-1, EN 303-2 og EN 303-4 anvendelse. For atmosfæriske brændere uden ventilator finder EN 1:1998 anvendelse. Prøvningsbetingelser (effekt- og temperaturindstillinger) for η1 og η4 er de samme som for gasfyrede kedler beskrevet i det foregående.

Emission af nitrogenoxider NOX CEN EN 267:2009+A1:2011 Automatiske blæseluftsoliebrændere til flydende brændstof; § 4.8.5. Emissionsgrænseværdier for NOX og CO; § 5. Prøvning. BILAG B. Emissionsmålinger og korrektioner. NOX-emissionsværdier udtrykkes i øvre brændværdi GCV. Der anvendes et referenceindhold af nitrogen i brændslet på 140 mg/kg. Hvis der måles et andet nitrogenindhold, finder følgende korrektionsligning anvendelse undtagen ved petroleum: NO X(EN, 267) er værdien af NOX korrigeret til referencebetingelserne for nitrogen for den valgte brændselsolie på 140 mg/kg; NOXref er den målte værdi af NOX i henhold til B.2; Nmeas er værdien af oliebrændslets nitrogenindhold målt i mg/kg; Nref = 140 mg/kg. Ved prøvning af opfyldelsen af kravene i standarden anvendes værdien af NO X(EN, 267).

Elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

Årsvirkningsgrad ηs for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Europa-Kommissionen Jf. punkt 4. i denne meddelelse. Yderligere elementer vedrørende målinger og beregninger i forbindelse med årsvirkningsgraden for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning.

Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning

Nyttevarmeproduktion ved nominel nytteeffekt for et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med supplerende forsyningsanlæg slået fra PCHP100+Sup0 , nyttevarmeproduktion ved nominel nytteeffekt for et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med supplerende forsyningsanlæg slået til PCHP100+Sup100 , Virkningsgrad ved nominel nytteeffekt for et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med supplerende forsyningsanlæg slået fra ηCHP100+Sup0 , Virkningsgrad ved nominel nytteeffekt for et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med supplerende forsyningsanlæg slået til ηCHP100+Sup100 , Elvirkningsgrad ved nominel nytteeffekt for et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med supplerende forsyningsanlæg slået fra ηel,CHP100+Sup0 , Elvirkningsgrad ved nominel nytteeffekt for et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med supplerende forsyningsanlæg slået til ηel,CHP100+Sup100 CEN FprEN 50465:2013 Gasapparater — Kraftvarmeanlæg med indfyret effekt mindre eller lig med 70 kW. Varmeydelse: 6.3 Indfyret effekt og varmeydelse og el-produktion 7.3.1 og 7.6.1; Virkningsgrader: 7.6.1 Virkningsgrad (Hi) og 7.6.2.1. Virkningsgrad – Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning — omregning til kalorimetrisk (øvre) virkningsgrad PCHP100+Sup0 svarer til QCHP_100+Sup_0 × ηth,CHP_100+Sup_0 i FprEN 50465:2013 PCHP100+Sup100 svarer til QCHP_100+Sup_100 × ηth,CHP_100+Sup_100 i FprEN 50465:2013 ηCHP100+Sup0 svarer til ηHs,th, CHP_100+Sup_0 i FprEN 50465:2013 ηCHP100+Sup100 svarer til ηHs,th,CHP_100+Sup_100 i FprEN 50465:2013 ηel,CHP100+Sup0 svarer til ηHs,el,CHP_100+Sup_0 i FprEN 50465:2013 ηel,CHP100+Sup100 svarer til ηHs,el,CHP_100+Sup_100 i FprEN 50465:2013 FprEN 50465 er kun referencen for beregning af PCHP100+Sup0 , PCHP100+Sup100 , ηCHP100+Sup0 , ηCHP100+Sup100 , ηel,CHP100+Sup0 , ηel,CHP100+Sup100 . Til beregning af ηs og ηson for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning anvendes de metoder, der er beskrevet i denne meddelelse.

Pstby , Pign CEN FprEN 50465:2013 Gasapparater — Kraftvarmeanlæg med indfyret effekt mindre eller lig med 70 kW.

Varmetab ved standby Pstby CEN § 7.6.4 Varmetab ved standby Pstby

Pilotflammes elforbrug Pign CEN § 7.6.5 Permanent pilotflammes varmebidrag Qpilot Pign svarer til Qpilot i FprEN 50465:2013

Emission af nitrogenoxider NOX CEN FprEN 50465:2013 § 7.8.2 NOX (Andre forurenende stoffer) NOX-emissionsværdier måles i mg/kWh brændselsinput og udtrykkes i øvre brændværdi GCV. Den elektriske energi, som produceres under prøvningen, tages ikke i betragtning ved beregningen af emissionen af NOX.

Kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning

Supplerende elforbrug ved fuldlast elmax, ved dellast elmin og i standbytilstand PSB CEN EN 15456:2008: Varmekedler — Varmegeneratorers elforbrug. EN 15502:2012 for gasfyrede kedler. FprEN 50465:2013 For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning § 7.6.3 Supplerende elforbrug for energirelaterede produkter Måling uden cirkulationspumpe. elmax svarer til Pelmax i FprEN 50465:2013 elmin svarer til Pelmin i FprEN 50465:2013 Ved bestemmelsen af elmax, elmin og PSB skal den primære varmegenerators supplerende elforbrug medregnes.

Lydeffektniveau LWA CEN Lydeffektniveau, målt inde: EN 15036-1: Varmekedler — Prøvningsforskrifter for støjudsendelse fra varmegeneratorer gennem luft — Del 1: Støjudsendelse gennem luft fra varmegeneratorer på installationsstedet. For så vidt angår akustik, henviser EN 15036-1 til ISO 3743-1 — Akustik — Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk — Små flytbare kilder — Teknikermetoder — Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum - samt til andre tilladte metoder med hver deres nøjagtighedsgrader.

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Europa-Kommissionen Jf. punkt 4. i denne meddelelse. Yderligere elementer vedrørende målinger og beregninger i forbindelse med årsvirkningsgraden for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning.

Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

Prøvningsmetoder, eldrevne dampkompressionsvarmepumper CEN EN 14825:2013 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling — Prøvning og effektmåling under delbelastning samt beregning af sæsonbestemt ydeevne Afsnit 8: Prøvningsmetoder til prøvning af kapaciteter, EERbin(Tj) og COPbin(Tj)-værdier i aktiv tilstand ved dellastbetingelser Afsnit 9: Prøvningsmetoder for elforbrug i termostat fra-tilstand, standbytilstand og krumtaphusopvarmningstilstand

Prøvningsmetoder, dampkompressionsvarmepumper med motor fyret med flydende eller gasformigt brændsel CEN EN 14825:2013 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling — Prøvning og effektmåling under delbelastning samt beregning af sæsonbestemt ydeevne Afsnit 8: Prøvningsmetoder til prøvning af kapaciteter, EERbin(Tj) og COPbin(Tj)-værdier i aktiv tilstand ved dellastbetingelser Afsnit 9: Prøvningsmetoder for elforbrug i termostat fra-tilstand, standbytilstand og krumtaphusopvarmningstilstand Indtil offentliggørelse af en ny europæisk standard. Et arbejdsdokument er i behandling i CEN/TC299 WG3-ekspertgruppen.

Prøvningsmetoder, brændselsfyrede (flydende eller gasformigt) absorptions/adsorptionsvarmepumper CEN prEN 12309-4:2013 Gasfyrede apparater til luftkonditionering og/eller varmepumper ved absorption og adsorption med en nominel varmebelastning, der ikke overstiger 70 kW — Prøvningsmetoder

Dampkompressionsvarmepumper med brændselsfyret (flydende eller gasformigt) eller elektrisk motor Prøvningsbetingelser for vand/luft-, væske/vand og vand/vand-enheder til middeltemperaturanvendelse for gennemsnitlige, varmere og koldere klimaforhold til beregning af sæsoneffektfaktoren SCOP for eldrevne varmepumper og den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER for brændselsfyrede (flydende eller gasformigt) motordrevne varmepumper CEN EN 14825:2013 Afsnit 5.4.4, tabel 18,19 og 20 (luft/vand); Afsnit 5.5.4, tabel 30,31 og 32 (væske/vand, vand/vand); De udløbstemperaturer, der er anført i kolonnen »variable outlet« skal anvendes, hvis der er tale om en varmepumpe, som regulerer vandets udløbstemperatur på grundlag af varmebehovet. For varmepumper, som ikke regulerer vandets udløbstemperatur på grundlag af varmebehovet, men i stedet har en fast indstillet udløbstemperatur, anvendes værdien under »fixed outlet«. For varmepumper med brændselsfyret (flydende eller gasformigt) motor finder EN 14825:2013 anvendelse, indtil en ny europæisk standard offentliggøres. Middel temperatur svarer til høj temperatur i EN 14825:2013. Prøvninger udføres i overensstemmelse med EN 14825:2013, afsnit 8: For varmepumper med fast indstillet kapacitet gennemføres prøvningerne i EN 14825:2013, afsnit 8.4. Udløbstemperaturerne ved prøvningen er enten dem, der giver de gennemsnitlige udløbstemperaturer svarende til driftspunkterne i EN 14825:2013 ELLER dataene opnås ved lineær inter-/ekstrapolering fra prøvningspunkterne EN 14511-2:2013 suppleret med prøvning ved andre udløbstemperaturer efter behov. For enheder med variabel kapacitet anvendes EN 14825:2013, afsnit 8.5.2. Enten skal prøvningsbetingelserne være de samme som for de driftspunkter, der er anført i den pågældende standard, ELLER prøvninger kan udføres ved andre udløbstemperaturer og dellastbetingelser og resultaterne kan inter-/ekstrapoleres lineært for at bestemme dataene for driftspunkterne i EN 14825:2013. Udover prøvningsbetingelse A til F, »hvis TOL er under – 20 °C, kan der tages et yderligere beregningspunkt fra kapaciteten og COP ved – 15 °C« (jf. EN 14825:2012 § 7.4). I forbindelse med nærværende meddelelse betegnes dette punkt som »G«.

Brændselsfyrede (flydende eller gasformigt) absorptions/adsorptionsvarmepumper Prøvningsbetingelser for vand/luft-, væske/vand og vand/vand-enheder til middeltemperaturanvendelse for gennemsnitlige, varmere og koldere klimaforhold til beregning af den sæsonbaserede primærenergieffektfaktor SPER CEN prEN 12309-3:2012 Gasfyrede apparater til luftkonditionering og/eller varmepumper ved absorption og adsorption med en nominel varmebelastning, der ikke overstiger 70 kW — Del 3: Prøvningsbetingelser. Afsnit 4.2, tabel 5 og 6. Middel temperatur svarer til høj temperatur i EN 12309-3:2012.

Dampkompressionsvarmepumper med brændselsfyret (flydende eller gasformigt) eller elektrisk motor Prøvningsbetingelser for vand/luft-, væske/vand og vand/vand-enheder til lavtemperaturanvendelse for gennemsnitlige, varmere og koldere klimaforhold til beregning af sæsoneffektfaktoren SCOP for eldrevne varmepumper og den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER for brændselsfyrede (flydende eller gasformigt) motordrevne varmepumper CEN EN 14825:2013; Afsnit 5.4.2, tabel 11,12 og 13 (luft/vand); Afsnit 5.5.2, tabel 24,25 og 26 (væske/vand, vand/vand); De udløbstemperaturer, der er anført i kolonnen »variable outlet« skal anvendes, hvis der er tale om en varmepumpe, som regulerer vandets udløbstemperatur på grundlag af varmebehovet. For varmepumper, som ikke regulerer vandets udløbstemperatur på grundlag af varmebehovet, men i stedet har en fast indstillet udløbstemperatur, anvendes værdien under »fixed outlet«. Samme bemærkninger som for gennemsnitlige klimaforhold og middeltemperaturanvendelse, undtagen »Middel temperatur svarer til høj temperatur i EN 14825:2013«.

Brændselsfyrede (flydende eller gasformigt) absorptions/adsorptionsvarmepumper Prøvningsbetingelser for vand/luft-, væske/vand og vand/vand-enheder til lavtemperaturanvendelse for gennemsnitlige, varmere og koldere klimaforhold til beregning af den sæsonbaserede primærenergieffektfaktor SPER CEN prEN 12309-3:2012 Gasfyrede apparater til luftkonditionering og/eller varmepumper ved absorption og adsorption med en nominel varmebelastning, der ikke overstiger 70 kW — Del 3: Prøvningsbetingelser. Afsnit 4.2, tabel 5 og 6.

Eldrevet dampkompressionsvarmepumpe Beregning af sæsoneffektfaktoren SCOP CEN EN 14825:2013 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling — Prøvning og effektmåling under delbelastning samt beregning af sæsonbestemt ydeevne Afsnit 7: Metoder til beregning af reference-SCOP, reference-SCOPon og reference-SCOPnet.

Dampkompressionsvarmepumpe med brændselsfyret (flydende eller gasformigt) motor Beregning af den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER CEN Nye europæiske standarder er under udarbejdelse. SPER-formlerne udformes analogt til SCOP-formlerne for eldrevne dampkompressionsvarmepumper: COP, SCOPnet , SCOPon og SCOP erstattes af GUEGCV , PER, SPERnet , SPERon og SPER.

Brændselsfyrede (flydende eller gasformigt) absorptions/adsorptionsvarmepumper Beregning af den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER CEN prEN12309-6:2012 Gasfyrede apparater til luftkonditionering og/eller varmepumper ved absorption og adsorption med en nominel varmebelastning, der ikke overstiger 70 kW — Del 6: Beregning af sæson ydeevne SPER svarer til SPERh i prEN12309-6:2012

Årsvirkningsgrad ηs ved rumopvarmning for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Europa-Kommissionen Jf. punkt 5. i denne meddelelse. Yderligere elementer til brug ved beregninger i forbindelse med årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

Dampkompressionsvarmepumper med brændselsfyret (flydende eller gasformigt) motor Emission af nitrogenoxider NOX CEN Ny europæisk standard er under udvikling i CEN/TC299 WG3-ekspertgruppen Udelukkende for enheder med variabel kapacitet måles NOX-emissionerne ved de standarddriftsforhold, der er fastsat i tabel 3 i bilag III til Kommissionens forordning 813/2013, under anvendelse af »Engine rpm equivalent (motoromdrejningstalækvivalent) (Erpmequivalent)«. Erpmequivalent beregnes således: Erpmequivalent = X1×Fp1 + X2× Fp2 + X3 ×Fp3+X4×Fp4 Xi= Motoromdrejningstal ved henholdsvis 70 %, 60 %, 40 %, 20 % nominel indfyret effekt. X1, X2, X3, X4 = Motoromdrejningstal ved henholdsvis 70 %, 60 %, 40 %, 2 0 % nominel indfyret effekt. Fpi = vægtningsfaktorer, jf. definitionen i EN15502-1:2012, afsnit 8.13.2.2 Hvis Xi er lavere end udstyrets mindste motoromdrejningstal (Emin), er Xi = Xmin

Brændselsfyrede (flydende eller gasformigt) absorptions/adsorptionsvarmepumper Emission af nitrogenoxider NOX CEN Ny europæisk standard er under udvikling i CEN/TC299 WG2-ekspertgruppen prEN 12309-2:2013 Afsnit 7.3.13 »NOX-målinger« NOX-emissionsværdier måles i mg/kWh brændselsinput og udtrykkes i øvre brændværdi GCV. Der må ikke anvendes alternative metoder til at angive NOX i mg/kWh output.

Lydeffektniveau (LWA ) for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning CEN Lydeffektniveau, målt inde og ude: EN 12102:2013 Klimaanlæg, væskekølere, varmepumper og affugtere med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling — Måling af luftbåren støj — Bestemmelse af lydeffektniveau Anvendes også til ad/absorptionsvarmepumper til flydende eller gasformigt brændsel

Temperaturstyringer

Definition af temperaturstyringsklasser, temperaturstyringers bidrag til årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs for pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent eller pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent Europa-Kommissionens Jf. punkt 6. i denne meddelelse. Yderligere elementer til brug ved beregninger i forbindelse med temperaturstyringers bidrag til årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent eller pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent.

Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning