3.

Følgende tekst indsættes: »Tabel 4 KLASSER FOR ELEKTRISKE KABLERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND Klasse Prøvningsmetode(r) Klassificeringskriterier Tillægsklassificering Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) og FS ≤ 1,75 m og THR1 200s ≤ 10 MJ og maksimal HRR ≤ 20 kW og FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Røgudvikling (2) (6) flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) og FS ≤ 1,5 m og THR1 200s ≤ 15 MJ og maksimal HRR ≤ 30 kW og FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Røgudvikling (2) (7) og flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) og FS ≤ 2,0 m og THR1 200s ≤ 30 MJ og maksimal HRR ≤ 60 kW og FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Røgudvikling (2) (7) og flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) og THR1 200s ≤ 70 MJ og maksimal HRR ≤ 400 kW og FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Røgudvikling (2) (7) og flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Ingen ydeevne fastlagt MONTERINGS- OG FASTGØRELSESBETINGELSER OG DEFINITION AF PRØVNINGSPARAMETRE VEDRØRENDE ELEKTRISKE KABLER (SOM NÆVNT I FODNOTE (5) I TABEL 4) 1. Monterings- og fastgørelsesbetingelser 1.1. Montering af prøven — fælles for klasserne B1ca, B2ca, Cca og Dca Kablerne monteres på forsiden af en standardstige (EN 50266-1). Kablerne skal være 3,5 m lange. Den nederste del af kablerne skal være 20 cm under brænderens underkant. Kablerne placeres midt på stigen (med hensyn til bredde). Hvert prøveemne eller bundt fastgøres enkeltvis på hvert trin af stigen ved hjælp af en metaltråd (stål eller kobber). For elektriske kabler med en diameter på 50 mm og derunder anvendes tråd med en diameter på mellem 0,5 mm og til og med 1,0 mm. For kabler med en diameter på over 50 mm anvendes tråd med en diameter på mellem 1,0 mm og 1,5 mm. Ved montering af prøveemnerne placeres det første prøveemne cirka midt på stigen, og øvrige prøveemner anbringes på hver side, således at alle prøveemnerne er nogenlunde centreret på stigen. Afstand og bundtning er nærmere beskrevet nedenfor. For hver 25 cm skal der trækkes en vandret linje for at måle flammespredningen som funktion af tiden. Den første linje (dvs. nullinjen) skal være i samme højde som brænderen. Kablerne skal monteres som følger, afhængigt af den klassificering, der ansøges om. 1.1.1. Klasse B2ca, Cca og Dca Den valgte monteringsprocedure afhænger af det elektriske kabels diameter i henhold til tabel 4.1. Tabel 4.1 MONTERING SOM FUNKTION AF KABLETS DIAMETER Kablets diameter Montering 20 mm eller derover 20 mm afstand mellem kablerne Mellem 5 og 20 mm Afstand mellem kablerne svarer til diameteren på ét kabel 5 mm eller derunder Kablerne samles i bundter med en diameter på 10 mm. Bundterne må ikke være snoet. Afstanden mellem bundterne skal være 10 mm. Ved bestemmelse af grænseværdierne afrundes diameteren til nærmeste mm, undtagen for kabler med en diameter på under 5 mm, hvor diameteren ikke afrundes. Følgende formel anvendes til bestemmelse af antallet af kabellængder pr. prøve. 1.1.1.1. For kabler med en diameter på 20 mm eller derover Antallet af kabler, N, er lig med: … ligning 1 hvor: dc er kablets diameter (i mm og afrundet til nærmeste mm) int-funktionen = resultatet i heltal (dvs. værdien rundet ned). 1.1.1.2. For kabler med en diameter på over 5 mm, men under 20 mm Antallet af kabler, N, er lig med: … ligning 2 hvor: dc er kablets diameter (i mm og afrundet) int-funktionen = resultatet i heltal (dvs. værdien rundet ned). 1.1.1.3. For kabler med en diameter på 5 mm eller derunder Antallet af 10 mm bundter, Nbu, af kabler er lig med: … ligning 3 Der skal således monteres 15 bundter med 10 mm afstand mellem bundterne. Antallet af kabler i hvert bundt (n) er: … ligning 4 hvor: dc er kablets diameter (i mm og ikke afrundet). Antallet af kabellængder (CL) for tråde eller kabler med en diameter på mindre end 5 mm bliver således: CL = n × 15 … ligning 5 1.1.1.4. Samlet kabellængde pr. prøvning Den samlede længde L (m) pr. prøvning er: L = n × 15 × 3,5 for d c ≤ 5 mm eller L = N × 3,5 for d c > 5 mm … ligning 6 1.1.2. Klasse B1ca På bagsiden af kabelbakken skal der monteres en ikke-brændbar plade af kalciumsilikat med en densitet på 870 ± 50 kg/m3 og en tykkelse på 11 ± 2 mm. Denne plade kan monteres i to dele. På alle andre områder er monteringen af kablerne lig med den for klasse B2ca, Cca og Dca. 2. Definitioner af prøvningsparametre Tabel 4.2 DEFINITIONER AF PRØVNINGSPARAMETRE I FIPEC20 SCENARIO1 OG 2 Alle beregnede parametre vurderes i 20 minutter fra prøvningens start (antænding af brænderen).

Parameter Forklaring Prøvningens start Antænding af brænderen Prøvningens afslutning 20 minutter efter antænding af brænderen (afslutning af tidsrummet for beregning af parametre) HRRsm30, kW Varmeafgivelseshastighed beregnet som glidende gennemsnit over 30 s SPRsm60, m2/s Røgudviklingshastighed beregnet som glidende gennemsnit over 60 s Maksimal HRR, kW Højst HRRsm30 mellem prøvningens start og afslutning, eksklusive bidrag fra antændelseskilde Maksimal SPR, m2/s Højst SPRsm60 mellem prøvningens start og afslutning THR1 200, MJ Total røgudvikling (HRRsm30) fra prøvningens start til dens afslutning, exklusive bidrag fra antandelseskilde TSP1 200, m2 Total røgudvikling (HRRsm60) fra prøvningens start til dens afslutning FIGRA, W/s Brandvæksthastighedsindeks defineret som den største værdi af kvotienten mellem HRRsm30 eksklusive bidrag fra antændelseskilde og tid. Grænseværdier HRRsm30 = 3 kW og THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Røgudviklingshastighedsindeks defineres som højeste værdi af kvotienten mellem SPRsm60 og tid, ganget med 10 000. Grænseværdi SPRsm60 0,1 m2/s og TSP = 6 m2 2 PCS Øvre brændværdi FS Flammespredning (destruktionslængde) H Flammespredning FIPEC Elektriske kablers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand«