7)

Som tillæg VI og VII indsættes følgende: » Tillæg VI Indenbords anlæg til rensning af spildevand — Supplerende bestemmelser og certifikatmodeller Indholdsfortegnelse DEL I Supplerende bestemmelser 1. Mærkning af indenbords anlæg til rensning af spildevand 2. Prøvning 3. Evaluering af produktionens overensstemmelse DEL II Informationsdokument (model) Addendum 1 — Vigtigste karakteristika for det indenbords anlæg til rensning af spildevand (model) DEL III Typegodkendelsesattest (model) Addendum 1 — Prøvningsresultater for typegodkendelse (model) DEL IV Typegodkendelsesnummeringssystem DEL V Sammendrag af typegodkendelser for typer indenbords anlæg til rensning af spildevand DEL VI Sammendrag af fremstillede indenbords anlæg til rensning af spildevand (model) DEL VII Datablad for indenbords anlæg til rensning af spildevand med typegodkendelse (model) DEL VIII Dokument om parametre for særinspektion af indenbords anlæg til rensning af spildevand (model) Addendum 1 — Tillæg til dokumentet om parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand DEL IX Ækvivalente typegodkendelser DEL I Supplerende bestemmelser 1. Mærkning af indenbords anlæg til rensning af spildevand 1.1. Det typeafprøvede indenbords anlæg til rensning af spildevand skal være forsynet med følgende oplysninger (mærkning): 1.1.1. fabrikantens navn eller handelsnavn 1.1.2. type indenbords anlæg til rensning af spildevand og anlæggets løbenummer 1.1.3. typegodkendelsesnummer i henhold til del IV i dette tillæg 1.1.4. fremstillingsår for det indenbords anlæg til rensning af spildevand. 1.2. Mærkningen i henhold til punkt 1.1 skal være holdbar, letlæselig og uudslettelig i hele levetiden for det indenbords anlæg til rensning af spildevand. Hvis der anvendes klistermærker eller plader, skal de påsættes, så de bliver siddende i hele levetiden for det indenbords anlæg til rensning af spildevand på en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden at blive ødelagt eller gjort ulæselige. 1.3. Mærkningen skal anbringes på en del af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der er nødvendig for en normal drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, og som normalt ikke kræver udskiftning i løbet af levetiden for det indenbords anlæg til rensning af spildevand. 1.3.1. Mærkningen skal anbringes på et sådan måde, at den er klart synlig, når det indenbords anlæg til rensning af spildevand er blevet udstyret med det ekstraudstyr, der er nødvendigt for dets drift. 1.3.2. Om nødvendigt skal det indenbords anlæg til rensning af spildevand være forsynet med en supplerende aftagelig plade af et holdbart materiale med de i punkt 1.1 omhandlede oplysninger, som skal anbringes på en sådan måde, at oplysningerne er letlæselige og lettilgængelige efter, at det indenbords anlæg til rensning af spildevand er blevet monteret på et fartøj. 1.4. Alle dele af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der kan have betydning for spildevandsrensningen, skal være klart mærket og identificeret. 1.5. Den nøjagtige placering af den i punkt 1.1 omhandlede mærkning skal anføres i afsnit I i typegodkendelsesattesten. 2. Prøvning Proceduren for prøvning af et indenbords anlæg til rensning af spildevand er fastlagt i tillæg VII. 3. Evaluering af produktionens overensstemmelse 3.1. Med hensyn til verifikation af eksistensen af tilfredsstillende foranstaltninger og procedurer til sikring af en effektiv kontrol af produktionsoverensstemmelsen inden tildelingen af typegodkendelsen skal den kompetente myndighed acceptere fabrikantens registrering af den harmoniserede standard EN ISO 9001: 2008 (hvis anvendelsesområde omfatter produktion af de pågældende indenbords anlæg til rensning af spildevand) eller en tilsvarende godkendelsesstandard, der lever op til kravene. Fabrikanten skal oplyse alle enkeltheder om registreringen og forpligte sig til at underrette den kompetente myndighed om eventuelle ændringer i dens gyldighed. Der skal udføres passende produktionstilsyn for at sikre, at kravene i artikel 14a.02, stk. 2-5, hele tiden opfyldes. 3.2. Indehaveren af typegodkendelsen skal: 3.2.1. sikre, at der foreligger procedurer for effektiv kontrol af produktets kvalitet 3.2.2. råde over det nødvendige udstyr til kontrol af overensstemmelsen af hver typegodkendt type 3.2.3. sikre, at resultaterne af prøvningerne registreres, og at disse registreringer og relevant dokumentation er tilgængelig i en periode, der aftales med den kompetente myndighed 3.2.4. nøje analysere resultaterne af hver type prøvning for at efterprøve og sikre stabiliteten af karakteristikaene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand, idet de normale variationer i serieproduktion tages i betragtning 3.2.5. sikre, at alle prøver fra indenbords anlæg til rensning af spildevand eller prøveemner, der afslører en indlysende manglende overensstemmelse ved den pågældende prøvningstype, giver anledning til yderligere prøveudtagning og prøvning, idet der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at genoprette produktionens overensstemmelse. 3.3. Den kompetente myndighed, som har udstedt typegodkendelsen, kan på et hvilket som helst tidspunkt kontrollere de metoder til overensstemmelseskontrol, som benyttes i de enkelte produktionsenheder. 3.3.1. Prøvnings- og produktionsdokumentationen skal stilles til rådighed for den person, der foretager prøvningen, ved hver prøvning. 3.3.2. Hvis kvaliteten af prøvningerne ser ud til at være utilfredsstillende, anvendes følgende procedure: 3.3.2.1. Et indenbords anlæg til rensning af spildevand udtages fra serien og prøves ved hjælp af stikprøveudtagninger under normale belastningsforhold i tillæg VII efter en dags drift. Det behandlede spildevand må i henhold til prøvningsmetoderne i tillæg VII ikke overskride de værdier, der er fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2 3.3.2.2. hvis et indenbords anlæg til rensning af spildevand fra serien ikke lever op til kravene i punkt 3.3.2.1, kan fabrikanten anmode om, at der foretages stikprøvemålinger af den samme specifikation på en række indenbords anlæg til rensning af spildevand fra serien. Denne nye prøve skal omfatte det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der oprindeligt blev udtaget prøve af. Fabrikanten fastlægger omfanget n af serien i samarbejde med den kompetente myndighed. De indenbords anlæg til rensning af spildevand skal prøves ved hjælp af stikprøvemålinger med undtagelse af det anlæg, der oprindeligt blev udtaget prøve af. Det aritmetiske gennemsnit af de resultater, der er opnået med stikprøven af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, skal dernæst beregnes. Serieproduktionen skal betragtes som værende i overensstemmelse med kravene, hvis følgende betingelse er opfyldt: hvor: k er en statistisk faktor, der er bestemt af n og er givet i følgende tabel: if n≥20, St = , hvor xi er det individuelle resultat opnået fra stikprøve n; L er den tilladte grænseværdi fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2, for hvert af de undersøgte forurenende stoffer 3.3.3. hvis værdierne fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2 ikke er overholdt, skal der foretages en ny prøvning i henhold til punkt 3.3.2.1, og såfremt resultatet af denne prøvning ikke er positivt, skal der i henhold til punkt 3.3.2.2 gennemføres en fuldstændig prøvning i henhold til den prøvningsprocedure, der er opstillet i tillæg VII. De i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1, fastsatte værdier, må ikke overskrides for hverken den sammensatte prøve eller stikprøven. 3.3.4. Den kompetente myndighed skal foretage prøvninger af indenbords anlæg til rensning af spildevand, som er helt eller delvist funktionsdygtige i henhold til de af fabrikanten leverede oplysninger. 3.3.5. Den normale hyppighed af prøver af produktionens overensstemmelse, som den kompetente myndighed har ret til at foretage, er en om året. I tilfælde af manglende overensstemmelse med kravene i punkt 3.3.2 skal den kompetente myndighed sikre, at alle de nødvendige skridt til at genoprette produktionsoverensstemmelsen straks tages. DEL II (MODEL) Oplysningsskema nr. vedrørende typegodkendelse af indenbords anlæg til rensning af spildevand beregnet til montering på fartøjer til sejlads på indre vandveje Type indenbords anlæg til rensning af spildevand:… 0. Generelt 0.1. Fabrikat (fabrikantens firmanavn): … 0.2. Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … 0.3. Fabrikantens typekode svarende til de oplysninger, der findes på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … 0.4. Fabrikantens navn og adresse: … Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: … … 0.5. Placering, kode og fastgørelsesmetode for løbenummeret på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … 0.6. Placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesnummeret: … … 0.7. De producerende virksomheders adresse(r): … … Bilag: 1. Vigtigste karakteristika for det indenbords anlæg til rensning af spildevand 2. De anvendte design- og dimensioneringskriterier, dimensioneringsspecifikationer og forordninger 3. Skematisk diagram over det indenbords anlæg til rensning af spildevand med stykliste 4. Skematisk diagram over forsøgsanlægget med stykliste 5. Elektrisk kredsløbsdiagram (P/I diagram) 6. Erklæring om, at alle specifikationer vedrørende den mekaniske, elektriske og tekniske sikkerhed i forbindelse med anlæg til rensning af spildevand og specifikationerne vedrørende skibets sikkerhed er overholdt 7. Karakteristika for alle dele af fartøjet, der er forbundet med det indenbords anlæg til rensning af spildevand 8. Fabrikantens vejledning om kontrol af komponenter og parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand af betydning for spildevandsrensningen i overensstemmelse med artikel 14a.01, stk. 10 9. Fotografier af det indenbords anlæg til rensning af spildevand 10. Driftsforanstaltninger (5) 10.1. Instruktioner om manuel drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand 10.2. Bemærkninger om forvaltning af overskydende slam (udtømningsintervaller) 10.3. Bemærkninger om vedligeholdelse og reparation 10.4. Bemærkninger om handlinger, der er nødvendige i tilfælde af stand-by drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand 10.5. Bemærkninger om handlinger, der er nødvendige i tilfælde af nøddrift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand 10.6. Bemærkninger om nedlukning, stilstand og genstart af det indenbords anlæg til rensning af spildevand 10.7. Bemærkninger om kravene til forbehandling af køkkenspildevand 11. Andre tillæg (oplist her) Dato og underskrift for fabrikanten af det indenbords anlæg til rensning af spildevand … … Addendum Vigtigste karakteristika for det indenbords anlæg til rensning af spildevand (MODEL) 1. Beskrivelse af det indenbords anlæg til rensning af spildevand 1.1. Fabrikant: … 1.2. Anlæggets løbenummer: … 1.3. Behandlingstype: biologisk eller mekanisk/kemisk (6 10 15) 1.4. Opstrøms spildevandsoplagringstank? Ja, … m3 / Nej4 2. Design- og dimensioneringskriterier (herunder eventuelle særlige monteringsinstrukser eller begrænsninger i brugen) 2.1. … 2.2. … 3. Dimensionering af det indenbords anlæg til rensning af spildevand 3.1. Maksimal daglig volumenstrøm af spildevand Qd (m3/d): … 3.2. Daglig BI5 forureningsbelastning (kg/d): … DEL III Typegodkendelsesattest (MODEL) Den kompetente myndigheds stempel Typegodkendelsesnummer: … Udvidelsesnr.: … Meddelelse om udstedelse/udvidelse/afvisning/inddragelse (7) af typegodkendelse af et indenbords anlæg til rensning af spildevand i overensstemmelse med direktiv 2006/87/ER Årsag til udvidelse (hvis relevant): … Afdeling I 0. Generelt 0.1. Fabrikat (fabrikantens firmanavn): … 0.2. Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … 0.3. Fabrikantens typekode svarende til de oplysninger, der findes på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … Placering: … Fastgørelsesmåde: … 0.4. Fabrikantens navn og adresse: … … Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: … … 0.5. Placering, kode og fastgørelsesmetode for løbenummeret på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … … 0.6. Placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesnummeret: … … 0.7. De producerende virksomheders adresse(r): … … Afdeling II 1. Eventuelle restriktioner for anvendelse: … 1.1. Særlige foranstaltninger, der skal overholdes, når det indenbords anlæg til rensning af spildevand monteres på et fartøj: … 2. Teknisk tjeneste, der forestår prøvningerne (8)… … … 3. Dato for prøvningsrapport: … 4. Prøvningsrapportens nummer: … 5. Undertegnede attesterer hermed nøjagtigheden af fabrikantens oplysninger i det vedhæftede oplysningsskema for ovennævnte indenbords anlæg til rensning af spildevand i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2006/87/EF og gyldigheden af de vedhæftede prøvningsresultater i tilknytning til typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand. Prøve(r)n(e) er udvalgt af fabrikanten efter aftale med den kompetente myndighed og fremsendt til fabrikanten som designtypen for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: Typegodkendelsen udstedes/forlænges/afslås/inddrages (9): Sted: … Dato: … Underskrift: … Tillæg: Informationsmappe Prøvningsresultater (se bilag I) Addendum 1 Prøvningsresultater for typegodkendelse (MODEL) 0. Generelt 0.1 Fabrikat (fabrikantens firmanavn): … 0.2. Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: … 1. Oplysninger om gennemførelsen af prøver (6 10 15). 1.1. Tilløbsværdier 1.1.1. Daglig volumenstrøm af spildevand Qd (m3/d): … 1.1.2. Daglig BI5 forureningsbelastning (kg/d): … 1.2. Rensningseffektivitet 1.2.1. Evaluering udløbsværdier Evaluering udløbsværdier BI5 (mg/l) Placering: Prøvetype Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne Min Max Middelværdi Værdi Fase Tilløb 24 t sammensatte prøver — (11 16) udløb 24 t sammensatte prøver Tilløb Stikprøver — Udløb Stikprøver Evaluering udløbsværdier COD(mg/l) Placering: Prøvetype Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne Min Max Middelværdi Værdi Fase Tilløb 24 t sammensatte prøver — Udløb 24 t sammensatte prøver Tilløb Stikprøver — Udløb Stikprøver Evaluering af udløbsværdier TOC(mg/l) Placering: Prøvetype Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne Min Max Middelværdi Værdi Fase Tilløb 24 t sammensatte prøver — Udløb 24 t sammensatte prøver Tilløb Stikprøver — Udløb Stikprøver Evaluering af udløbsværdier SRF(mg/l) Placering: Prøvetype Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne Min Max Middelværdi Værdi Fase Tilløb 24 t sammensatte prøver — Udløb 24 t sammensatte prøver Tilløb Stikprøver — Udløb Stikprøver 1.2.2. rensningseffektivitet (elimineringseffektivitet) (%) Parameter Prøvetype Min Max Middelværdi BI5 24 t sammensatte prøver BI5 Stikprøver COD 24 t sammensatte prøver COD Stikprøver TOC 24 t sammensatte prøver TOC Stikprøver SRF 24 t sammensatte prøver SRF Stikprøver 1.3. Andre målte parametre 1.3.1. Supplerende tilløbs- og udløbsparametre: Parameter Tilløb Udløb pH Ledningsevne De flydende fasers temperatur 1.3.2. Nedenstående driftsparametre skal – når de findes – registreres under prøveudtagning: Koncentration af opløst ilt i bioreaktoren Tørstofindhold i bioreaktoren Temperatur i bioreaktoren Omgivende temperatur 1.3.3. Yderligere driftsparametre i henhold til fabrikantens betjeningsvejledning … … … … 1.4. Kompetent myndighed eller teknisk tjeneste: Sted, dato: … Underskrift: … DEL IV Typegodkendelsesnummeringssystem 1. System Nummeret består af fire dele adskilt af tegnet »*«. Afdeling 1 Det lille bogstav »e« efterfulgt af kendingsnummeret for den medlemsstat, der udsteder typegodkendelsen: 1 for Tyskland 2 for Frankrig 3 for Italien 4 for Nederlandene 5 for Sverige 6 for Belgien 7 for Ungarn 8 for Tjekkiet 9 for Spanien 11 for Det Forenede Kongerige 12 for Østrig 13 for Luxembourg 14 for Schweiz 17 for Finland 18 for Danmark 19 for Rumænien 20 for Polen 21 for Portugal 23 for Grækenland 24 for Irland 26 for Slovenien 27 for Slovakiet 29 for Estland 32 for Letland 34 for Bulgarien 36 for Litauen 49 for Cypern 50 for Malta Afdeling 2 Angivelse af krav. Kravene vedrørende rensningseffektivitet vil sandsynligvis blive øget i fremtiden. De forskellige krav betegnes med romertal begyndende med I. Afdeling 3 Et firecifret løbenummer (evt. udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse af basistypegodkendelsesnummeret. Nummerserien begynder ved 0001. Afdeling 4 Et tocifret løbenummer (evt. udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse af udvidelsen. Nummerserien begynder med nr. 01 for hvert nummer. 2. Eksempler a) Tredje typegodkendelse (endnu uden udvidelse) udstedt af Nederlandene svarende til niveau I: e 4*I*0003*00 b) Anden udvidelse til den fjerde typegodkendelse udstedt af Tyskland svarende til niveau II: e 1*II* 0004*02 DEL V Sammendrag af typegodkendelser for typer indenbords anlæg til rensning af spildevand (MODEL) Den kompetente myndigheds stempel Liste nr.: … Perioden fra … til … 1 2 3 4 5 6 7 Fabrikat (12) Fabrikantens betegnelse Typegodkendelsesnummer Dato for typegodkendelse Udvidelse/afslag/inddragelse (13) Grund til udvidelse/afslag/inddragelse Dato for udvidelse/afslag/inddragelse (13) DEL VI (MODEL) Sammendrag af fremstillede indenbords anlæg til rensning af spildevand Den kompetente myndigheds stempel Liste nr.: … I tidsrummet fra: … til: … Der gives følgende oplysninger om typer indenbords anlæg til rensning af spildevand og typegodkendelsesnumre på indenbords anlæg til rensning af spildevand fremstillet i ovennævnte periode i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/87/EF: Fabrikat (fabrikantens firmanavn): … Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … Typegodkendelsesnummer: … Udstedelsesdato: … Første udstedelsesdato (ved udvidelser): … Løbenummer for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … 001 … 001 … 001 … 002 … 002 … 002 . . . . . . . . . … m … p … q DEL VII Datablad for indenbords anlæg til rensning af spildevand med typegodkendelse (MODEL) Den kompetente myndigheds stempel Karakteristika for indenbords anlæg til rensning af spildevand Rensningseffektivitet Nr. Dato for typegodkendelse Typegodkendelsesnummer Fabrikat Type indenbords anlæg til rensning af spildevand Daglig volumenstrøm af spildevand Qd (m3/d) Daglig BI5 forureningsbelastning (kg/d) BI5 COD TOC 24 t sammensat prøve Stikprøve 24 t sammensat prøve Stikprøve 24 t sammensat prøve Stikprøve DEL VIII Dokument om parametre for særinspektion af indenbords anlæg til rensning af spildevand (MODEL) 1. Generelt 1.1. Særlige kendetegn ved det indenbords anlæg til rensning af spildevand 1.1.1. Fabrikat: … 1.1.2. Producentens betegnelse: … … 1.1.3. Typegodkendelsesnummer: … 1.1.4. Løbenummer for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … … 1.2. Dokumentation Det indenbords anlæg til rensning af spildevand skal prøves og prøvningsresultaterne skal registreres på separate ark, der nummereres individuelt, underskrives af kontrolløren og vedhæftes dette dokument. 1.3. Prøvning Prøvning udføres på grundlag af fabrikantens vejledning om kontrol af komponenter og parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand af betydning for spildevandsrensningen i henhold til artikel 14a.01, stk. 10. I behørigt begrundede enkelttilfælde kan kontrollørerne efter eget skøn undlade at kontrollere visse komponenter eller parametre ved anlægget. Under prøvningen udtages mindst en stikprøve. Resultaterne af stikprøvemålingen sammenlignes med de i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2, fastsatte kontrolværdier. 1.4. Denne prøvningsrapport og de vedhæftede journaler består af i alt … (14) …sider. 2. Parametre Hermed attesteres, at det prøvede indenbords anlæg til rensning af spildevand ikke afviger utilladeligt fra de i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2, opstillede parametre og kontrolværdier for drift, og at disse ikke er overskredet. Kontrolorganets navn og adresse: … … … Navn på kontrollør: … Sted og dato: … Underskrift: … Prøvningen godkendt af den kompetente myndighed:… … … Sted og dato: … Underskrift: … Den kompetente myndigheds stempel Kontrolorganets navn og adresse: … … … Navn på kontrollør: … Sted og dato: … Underskrift: … Prøvningen godkendt af den kompetente myndighed:… … … Sted og dato: … Underskrift: … Den kompetente myndigheds stempel Kontrolorganets navn og adresse: … … … Navn på kontrollør: … Sted og dato: … Underskrift: … Prøvningen godkendt af den kompetente myndighed: … … … Sted og dato: … Underskrift: … Den kompetente myndigheds stempel Addendum 1 Tillæg til dokumentet om parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand (MODEL) Fartøjets navn: … Enkelt europæisk id-nummer for indlandsfartøjer: … Fabrikant: … Anlægstype: … (Fabrikat/varemærke/fabrikantens handelsnavn) (Fabrikantens betegnelse) Typegodkendelsesnummer: … Fremstillingsår for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … Løbenummer for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … Monteringssted: … (Løbenummer) Det indenbords anlæg til rensning af spildevand og komponenter af betydning for rensningen var angivet på dataskiltet. Prøvningen blev udført på grundlag af fabrikantens vejledning om kontrol af anlæggets komponenter og parametre af betydning for spildevandsrensningen. (A) Komponentprøvning Andre komponenter af betydning for rensningen, som er opstillet i fabrikantens vejledning om kontrol af anlæggets komponenter og parametre af betydning for spildevandsrensningen eller del II, bilag 4 anføres her. Komponent Identificeret komponentnummer Overensstemmelse (6 10 15) Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant Ja Nej ikke relevant (B) Resultater af stikprøvemåling: Parameter Opnået værdi Overensstemmelse (11 16) BI5 Ja Nej COD Ja Nej TOC Ja Nej (C) Bemærkninger: … (Følgende afvigende indstillinger, justeringer eller ændringer af det installerede indenbords anlæg til rensning af spildevand blev konstateret.) … … … … … … Navn på kontrollør: … Sted og dato: … Underskrift: … DEL IX Ækvivalente typegodkendelser Typegodkendelser i beslutning 2010-II-27 fra Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen af 9. december 2010 Tillæg VII Indenbords anlæg til rensning af spildevand Prøvningsprocedure 1. GENERELT 1.1. Grundlæggende oplysninger Prøvningsspecifikationen skal anvendes til at verificere egnetheden af indenbords anlæg til rensning af spildevand på passagerfartøjer. I denne procedure skal den proces og rensningsteknologi, der anvendes, undersøges og godkendes ved hjælp af et forsøgsanlæg. Forsøgsanlæggets overensstemmelse med de rensningsanlæg, der senere tages i drift, sikres ved at anvende identiske design- og dimensioneringskriterier. 1.2. Ansvar og sted for prøvningen Forsøgsanlægget for en række typer af indenbords anlæg til rensning af spildevand skal prøves af en teknisk tjeneste. Prøvningsbetingelserne på stedet for prøvningen er den tekniske tjenestes ansvar og skal leve op til de betingelser, der er angivet her. 1.3. Dokumenter, der skal forelægges Prøvningen skal foretages på grundlag af informationsdokumentet i overensstemmelse med tillæg VI, del II. 1.4. Dimensioneringsspecifikationer for anlægget Indenbords anlæg til rensning af spildevand skal være dimensioneret og designet på en sådan måde, at grænseværdierne i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, ikke overskrides i udledningspunktet under driften. 2. FORANSTALTNINGER, DER TRÆFFES FORUD FOR PRØVNINGEN 2.1. Generelt Forud for påbegyndelsen af prøvningen skal fabrikanten forsyne den tekniske tjeneste med strukturelle specifikationer og processpecifikationer for forsøgsanlægget, for at medtage et fuldstændigt sæt af tegninger og støtteberegninger i overensstemmelse med tillæg VI, del II, og levere fuldstændige oplysninger om kravene i forbindelse med indenbords anlæg til rensning af spildevand med hensyn til installering, drift og vedligeholdelse. Fabrikanten skal forsyne den tekniske tjeneste med oplysninger om den mekaniske, elektriske og tekniske sikkerhed i forbindelse med det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der skal prøves. 2.2. Montering og ibrugtagning Med henblik på prøvningen monterer fabrikanten forsøgsanlægget på en sådan måde, at det svarer til de tilsigtede monteringsvilkår om bord på passagerfartøjer. Forud for prøvningen skal fabrikanten samle det indenbords anlæg til rensning af spildevand og bringe det i drift. Opstarten skal ske i henhold til fabrikantens betjeningsvejledning og skal kontrolleres af den tekniske tjeneste. 2.3. Indkøringsfase Fabrikanten underretter den tekniske tjeneste om den nominelle varighed af indkøringsfasen frem til normal drift i uger. Fabrikanten angiver det punkt, hvor indkøringsfasen anses for at være afsluttet, og prøvningen kan begynde. 2.4. Tilløbskarakteristika Urenset husspildevand anvendes til prøvning af forsøgsanlægget. Tilløbskarakteristikaene for koncentrationerne af forurenende stoffer skal opnås fra dimensioneringsdokumentationen fra fabrikanten af det indenbords anlæg til rensning af spildevand i overensstemmelse med tillæg VI, del II, ved at angive en kvotient for strømmen af organiske stoffer i form af en BI5-belastning i kg/d og den designede spildevandstilløb Qd i m3/d. Kontrolorganet fastsætter tilløbskarakteristikaene i overensstemmelse hermed. Formel 1 Beregning af tilløbskarakteristika Hvis anvendelsen af formel 1 resulterer i en gennemsnitlig modificeret BI5-koncentration på under BI5,middel = 500 mg/l, skal der fastsættes en gennemsnitlig modificeret BI5 -koncentration i tilløbsvandet på BI5,min = 500 mg/l. Den tekniske tjeneste må ikke adskille det tilstrømmende urensede spildevand i en separator. Fjernelse af sand (f.eks. via frasortering) er tilladt. 3. PRØVNINGSPROCEDURE 3.1. Belastningsfaser og hydraulisk fødning Prøvningsperioden skal vare 30 prøvningsdage. Forsøgsanlægget skal under prøvninger fødes med husspildevand i henhold til den i tabel 1 angivne belastning. Forskellige belastningsfaser skal være omfattet, idet prøvningssekvensen tager hensyn til normale belastningsfaser og særlige belastningsfaser såsom overbelastning, underbelastning og stand-by drift. Varigheden af hver enkelt belastningsfase (antal prøvningsdage) er fastsat i tabel 1. Den gennemsnitlige daglige hydrauliske belastning for hver enkelt belastningsfase skal fastsættes i henhold til tabel 1. Den gennemsnitlige koncentration af forurenende stoffer, der fastsættes i henhold til punkt 2.4, skal holdes konstant. Tabel 1 Belastningsangivelser for hver enkelt belastningsfase Fase Antal prøvningsdage Daglig hydraulisk belastning Koncentration af forurenende stoffer Normal belastning 20 dage Qd ModificeretBI5 i henhold til 2.4 Overbelastning 3 dage 1,25 Qd ModificeretBI5 i henhold til 2.4 Underbelastning 3 dage 0,5 Qd ModificeretBI5 i henhold til 2.4 Stand-by 4 dage Dag 1 og dag 2: Qd= 0 Dag 3 og dag 4: Qd ModificeretBI5 i henhold til 2.4 De særlige belastningsfaser overbelastning, underbelastning og stand-by drift skal gennemføres efter hinanden uden afbrydelse; den normale belastningsfase skal opdeles i flere delfaser. Prøvningen skal starte og slutte med en normal belastningsfase af mindst fem dages varighed i hvert enkelt tilfælde. Daglige hydrauliske fødningshydrografer skal fastsættes afhængigt af den angivne drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand. Den daglige hydrauliske fødningshydrograf udvælges i henhold til driftskonceptet for det indenbords anlæg til rensning af spildevand. Der skelnes mellem, om det indenbords anlæg til rensning af spildevand skal fungere med eller uden en opstrøms spildevandsopbevaringstank. Fødningshydrograferne (daglige hydrografer) er vist i figur 1 og 2. I hele prøvningsperioden skal tilløbet pr. time forblive konstant. Den gennemsnitlige volumenstrøm af spildevand pr. time Qt,gennemsnit svarer til 1/24 af den daglige hydrauliske belastning i henhold til tabel 1. Den tekniske tjeneste skal løbende måle tilløbet. Den daglige hydrograf skal holdes inden for en tolerance på ± 5 %. Figur 1 Daglig hydrograf for fødning af indenbords anlæg til rensning af spildevand med opstrøms spildevandsoplagringstank Figur 2 Daglig hydrograf for fødning af indenbords anlæg til rensning af spildevand uden opstrøms spildevandsoplagringstank 3.2. Afbrydelse eller indstilling af prøvningen Det kan være nødvendigt at afbryde prøvningen, hvis forsøgsanlægget ikke længere kan fungere ordentligt på grund af strømafbrydelse eller fejl ved en underenhed. Prøvningen skal afbrydes under reparationen. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt at gentage hele prøvningen, men blot den belastningsfase, i hvilken fejlen ved underenheden opstod. Når prøvningen afbrydes for anden gang, skal den tekniske tjeneste beslutte, om prøvningen skal videreføres eller indstilles. Begrundelsen for beslutningen skal anføres og dokumenteres i prøvningsrapporten. Hvis prøvningen indstilles, skal den gentages fuldt ud. 3.3. Undersøgelser af rensningseffektiviteten og overholdelse af udløbsgrænseværdierne Den tekniske tjeneste skal udtage prøver fra tilløbet til forsøgsanlægget og analysere dem for at bekræfte overensstemmelsen med tilløbskarakteristikaene. Der udtages spildevandsprøver fra forsøgsanlæggets udløb, som analyseres for at bestemme rensningseffektiviteten og overholdelse af de krævede grænseværdier for udløb. Prøveudtagningen skal omfatte såvel simple stikprøver som 24 t sammensatte prøver. Med hensyn til 24 t sammensatte prøver kan der foretages enten tidsproportional eller flowproportional prøveudtagning. Kontrolorganet skal angive typen af den 24 t sammensatte prøve. Prøveudtagningen af tilløb og udløb skal foretages samtidig og i samme omfang. Ud over kontrolparametrene BI5, COD og TOC skal følgende parametre for tilløb og udløb måles for at beskrive og fremstille miljø- og prøvningsbetingelserne: a) faste stoffer, der kan fjernes gennem filtrering (SRF) b) pH c) ledningsevne d) de flydende fasers temperatur. Antallet af undersøgelser varierer i henhold til de relevante belastningsfaser og er fastsat i tabel 2. Antallet af prøveudtagninger vedrører tilløb til og udløb fra forsøgsanlægget. Tabel 2 Specifikation af antal prøveudtagninger og tidspunkt for disse i tilløbet til og udløbet fra forsøgsanlægget Belastningsfase Antal prøvningsdage Antal prøveudtagninger Specifikation af timingen af prøveudtagningerne Normal belastning 20 dage 24 t sammensatte prøver: 8 Stikprøver: 8 Prøveudtagning med regelmæssige mellemrum i hele perioden Overbelastning 3 dage 24 t sammensatte prøver: 2 Stikprøver: 2 Prøveudtagning med regelmæssige mellemrum i hele perioden Underbelastning 3 dage 24 t sammensatte prøver: 2 Stikprøver: 2 Prøveudtagning med regelmæssige mellemrum i hele perioden Stand-by 4 dage 24 t sammensatte prøver: 2 Stikprøver: 2 24 t sammensatte prøver: Prøveudtagning efter, at tilløbet er tilsluttet, og 24 t senere. Stikprøve: 1 time efter, at tilløbet er tilsluttet, og 24 t senere. Samlet antal 24 t sammensatte prøver: 14 Samlet antal stikprøver: 14 Hvor det er relevant skal nedenstående driftsparametre også måles i de udtagne stikprøver: a) koncentration af opløst ilt i bioreaktoren b) tørstofindhold i bioreaktoren c) temperatur i bioreaktoren d) omgivende temperatur e) andre driftsparametre i henhold til fabrikantens brugsvejledning. 3.4. Evaluering af undersøgelserne For at dokumentere den beregnede rensningseffektivitet og kontrollere overholdelse af procesgrænseværdierne skal den mindste prøveværdi (Min) og den maksimale prøveværdi (Max) og det aritmetiske gennemsnit (Middel) angives sammen med de individuelle måleresultater for kontrolparametrene BI5, COD og TOC. Belastningsfasen skal også angives for den maksimale prøveværdi. Der gennemføres evalueringer for alle belastningsfaser til sammen. Resultaterne skal bearbejdes som anført i nedenstående tabel: Tabel 3a Specifikation for den statistiske bearbejdning af de indsamlede data — evaluering med henblik på dokumentering af overholdelse af grænseværdierne for udløb Parameter Prøveudtagningstype Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne Middelværdi Min Max Værdi Fase Tilløb BI5 24 t sammensatte prøver — (17) Udløb BI5 24 t sammensatte prøver Tilløb BI5 stikprøver — Udløb BI5 stikprøver Tilløb COD 24 t sammensatte prøver — Udløb COD 24 t sammensatte prøver Tilløb COD stikprøver — Udløb COD stikprøver Tilløb TOC 24 t sammensatte prøver — Udløb TOC 24 t sammensatte prøver Tilløb TOC stikprøver — Udløb TOC stikprøver Tilløb SRF 24 t sammensatte prøver — Udløb SRF 24 t sammensatte prøver Tilløb SRF stikprøver — Udløb SRF stikprøver

Tabel 3b Specifikation for den statistiske bearbejdning af de indsamlede data — evaluering med henblik på dokumentering af rensningseffektivitet Parameter Prøveudtagningstype Middelværdi Min Max Elimineringseffektivitet BI5 24 t sammensatte prøver Elimineringseffektivitet BI5 Stikprøver Elimineringseffektivitet COD 24 t sammensatte prøver Elimineringseffektivitet COD Stikprøver Elimineringseffektivitet TOC 24 t sammensatte prøver Elimineringseffektivitet TOC Stikprøver Elimineringseffektivitet SRF 24 t sammensatte prøver Elimineringseffektivitet SRF Stikprøver De resterende parametre i henhold til 3.3(b) til (d) og driftsparametrene i henhold til 3.3 skal sammenfattes i en tabel, hvori angives det mindste prøveresultat (Min) og det maksimale prøveresultat (Max) og det aritmetiske gennemsnit (Middel). 3.5. Overholdelse af kravene i kapitel 14a Grænseværdierne i henhold til artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, skal anses for at være overholdt, når for hver enkelt værdi af parametrene COD, BI5 og TOC: a) middelværdierne af i alt 14 prøver af udløbet, og b) mindst 10 af de i alt 14 prøver af udløbet ikke overstiger de fastsatte grænseværdier for 24 t sammensatte prøver og stikprøver. 3.6. Drift og vedligeholdelse under prøvningen Under hele prøvningen skal forsøgsanlægget betjenes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Rutinekontroller og vedligeholdelsesarbejde udføres i overensstemmelse med fabrikantens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger. Det slam, der frembringes under den biologiske rensningsproces, kan kun fjernes fra det indenbords anlæg til rensning af spildevand, hvis dette er angivet i fabrikantens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger. Den tekniske tjeneste skal registrere alt det vedligeholdelsesarbejde, der udføres, i prøvningsrapporten. Under prøvningen må ingen uautoriserede personer have adgang til forsøgsanlægget. 3.7. Prøveanalyse/analysemetode De parametre, der skal undersøges, skal analyseres ved hjælp af godkendte standardprocedurer. Den anvendte standardprocedure skal angives. 4. PRØVNINGSRAPPORT 4.1. Kontrolorganet skal udarbejde en rapport om den udførte typeafprøvning. Rapporten skal mindst indeholde følgende oplysninger: a) nærmere oplysninger om det prøvede anlæg, såsom type, oplysninger om den nominelle daglige belastning med forurenende stoffer og de dimensioneringsprincipper, fabrikanten har anvendt b) oplysninger om det prøvede indenbords anlæg til rensning af spildevands overensstemmelse med den dokumentation, der forelå forud for prøvningen c) oplysninger om individuelle måleresultater samt om evalueringen af anlæggets rensningseffektivitet og overholdelse af de krævede grænseværdier for udløb d) nærmere oplysninger om fjernelse af overskydende slam som f.eks. den fjernede mængde og hyppigheden af fjernelsen e) oplysninger om alt drifts-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde udført under prøvningen f) oplysninger om enhver forringelse af kvaliteten af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, som opstod under prøvningen, og om alle afbrydelser af prøvningen g) oplysninger om eventuelle problemer, der opstod under prøvningen h) en liste over ansvarlige personer involveret i typeafprøvningen af det indenbords anlæg til rensning af spildevand med angivelse af navne og stillingsbetegnelser i) navn og adresse på det laboratorium, der har foretaget analyserne af spildevandsprøverne j) anvendte analysemetoder. Eksempler på prøvningssekvenser Eksempel 1 Eksempel 2 DE DA Normallast Normal belastning Überlast Overbelastning Unterlast Underbelastning Stand-by Stand-by Hydraulische Belastung Qd Hydraulisk belastning Qd Tag Dag Bemærkninger om biokemisk iltforbrug efter fem dage (BI5) i 24t sammensatte prøver De internationale standarder ISO 5815 og 5815-2: 2003 bestemmer, at vandprøver med henblik på udførelse af analyser til bestemmelse af biokemisk iltforbrug efter fem dage umiddelbart efter prøveudtagninger og frem til tidspunktet for analysen skal opbevares i en helt fyldt, tæt forseglet flaske ved en temperatur på 0–4 °C. Processen med bestemmelse af BI5 bør indledes snarest muligt eller i det mindste inden for 24 timer efter afslutningen af prøveudtagningen. For at forhindre den biokemiske nedbrydning i at starte i den 24 t sammensatte prøve nedkøles vandprøven i praksis til højst 4 °C, mens prøveudtagningen fortsætter, og opbevares ved denne temperatur, når prøveudtagningsprocessen er afsluttet. Passende prøveudtagningsudstyr er kommercielt tilgængeligt.