02015R1095 — DA — 09.01.2017 — 001.006

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1095 af 5. maj 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling (EØS-relevant tekst) (EUT L 177 af 8.7.2015, s. 19)

Ændret ved:





Berigtiget ved:









▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1095

af 5. maj 2015

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, blæstkølere/frysere, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling

(EØS-relevant tekst)







Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1. Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design i forbindelse med markedsføring af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere.

Denne forordning finder anvendelse på blæstkølere/frysere med el-nettilslutning og professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe med el-nettilslutning, herunder også professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere, der sælges til køling/frysning af fødevarer og dyrefoder.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på følgende produkter:

a) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som primært drives af andre energikilder end elektricitet

b) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som drives med et separat kondenseringsaggregat, der er placeret et andet sted

c) åbne kølere/frysere, hvor den åbne adgang er et grundlæggende krav i forbindelse med deres primære funktion

d) kølere/frysere specifikt udformet til fødevareforarbejdning; tilstedeværelsen af et enkelt rum med et volumen på mindre end 20 % af kølerens/fryserens samlede nettovolumen og med en specifik udformning til fødevareforarbejdning er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

e) kølere specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer på en kontrolleret måde; tilstedeværelsen af et enkelt rum specifikt udformet til optøning af frosne fødevarer er ikke tilstrækkelig til en undtagelse

f) saladetter

g) kølediske og -montrer og andre lignende kølere, som først og fremmest er beregnet til fremvisning og salg af fødevarer foruden køling og lagring

h) kølere/frysere, der ikke anvender en dampkompressionscyklus til køling

i) blæstkølere/frysere og blæstkøle/fryserum med en kapacitet på over 300 kg fødevarer

j) blæstkøleudstyr med kontinuerlig blæstkøling

k) specialfremstillede professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere, som er fremstillet i ét eksemplar efter kundens specifikationer, og som ikke er ækvivalent med andre professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe som beskrevet i definition 10 i bilag I eller andre blæstkølere/frysere som beskrevet i definition 11 i bilag I

l) indbygningskøleskabe/fryseskabe

m) roll-in-køleskabe/fryseskabe og gennemkørselskøleskabe/fryseskabe

n) køleskabe/fryseskabe med statisk køl/frys

o) kummefrysere.

2. Denne forordning fastsætter også krav til miljøvenligt design i forbindelse med markedsføring af kondenseringsaggregater til drift ved lav og/eller middel temperatur.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på følgende produkter:

a) kondenseringsaggregater med en fordamper, som kan være en intern fordamper, f.eks. i et monoblokanlæg, eller en ekstern fordamper som i splitanlæg

b) kompressorpacks og -racks, som ikke omfatter en kondensator

c) kondenseringsaggregater, hvor der på kondensatorsiden ikke anvendes luft som varmeoverførende medium.

3. Denne forordning fastsætter også krav til miljøvenligt design i forbindelse med markedsføring af væskekølere til proceskøling til drift ved lav eller middel temperatur.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på følgende produkter:

a) væskekølere til proceskøling beregnet til drift ved høj temperatur

b) væskekølere til proceskøling, som udelukkende anvender adiabatisk befugtning

c) specialfremstillede væskekølere til proceskøling, som samles på brugsstedet, og som kun fremstilles i ét eksemplar

d) absorptionskølere.

Artikel 2

Definitioner

1. I denne forordning forstås ved: a) »professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab« : et isoleret køle/fryseapparat med et eller flere rum, som tilgås via en eller flere døre eller skuffer, og som kontinuerligt kan opretholde fødevarers foreskrevne temperatur ved ►C3 køle- eller frysedriftstemperaturer ◄ ved hjælp af en dampkompressionscyklus, og som er beregnet til lagring af fødevarer andre steder end i husholdninger, men ikke beregnet til at fremvise fødevarer for kunder eller give dem adgang til disse b) »blæstkøler/fryser« : et isoleret køle-/fryseapparat, hvis primære formål er hurtig nedkøling af varme fødevarer til under 10 °C (nedkøling) og til under – 18 °C (nedfrysning) c) »blæstkølerum/blæstfryserum« : et lukket rum, hvor døren og rummets volumen er stort nok til, at en person kan træde ind i det, og hvis primære formål er hurtig køling af varme fødevarer til under 10 °C (nedkøling) og til under – 18 °C (nedfrysning) d) »kapacitet« : i forbindelse med blæstkølere/blæstfrysere den vægt af fødevarer, som ad gangen kan behandles (af blæstkøleren/blæstfryseren), så de når en temperatur på under 10 °C (nedkøling) og under – 18 °C (nedfrysning) e) »blæstkøle/fryseudstyr med kontinuerlig proces« : en blæstkøler/blæstfryser, som har et transportbånd til fødevarer, der giver mulighed for kontinuerlig blæstkøling eller blæstfrysning af fødevarerne f) »fødevarer« : madvarer, ingredienser, drikkevarer, herunder vin, og andet, som hovedsagelig er beregnet til fortæring, og som kræver afkøling til bestemte temperaturer g) »indbygningskøleskab/fryseskab« : et isoleret køle-/fryseapparat beregnet til fast indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning h) »roll-in-køleskab/fryseskab« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med et eneste rum, som giver mulighed for, at produkter på kørestativer kan rulles ind i køleskabet/fryseskabet i) »gennemkørselskøleskab/fryseskab« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab med adgang fra både for- og bagside j) »køleskab/fryseskab med statisk køl/frys« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab uden intern ventileringsfunktion, som specifikt er udformet til lagring af temperaturfølsomme fødevarer eller til at undgå udtørring af fødevarer, der lagres i ikke-forseglet emballage; et enkelt rum med statisk køl/frys i et køleskab/fryseskab er ikke nok til, at køleskabet/fryseskabet er et køleskab/fryseskab med statisk køl/frys k) »kraftigt (heavy-duty) køleskab/fryseskab« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som i alle sine rum kontinuerligt kan opretholde køle- eller frysedriftstemperaturer under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 5, jf. tabel 3 i bilag IV l) »åben køler/fryser« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor det kølede rum kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, og hvor tilstedeværelsen af et enkelt rum, som kan tilgås fra ydersiden, uden at det er nødvendigt at åbne en dør eller skuffe, med et nettovolumen, som udgør mindre end 20 % af det professionelle lagerkøleskabs/lagerfryseskabs samlede volumen, ikke er nok til, at lagerkøleskabet/lagerfryseskabet er en åben køler/fryser m) »saladette« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har én eller flere døre eller skuffer i det lodrette plan, og som har åbninger i oversiden til midlertidig placering af beholdere, så der er let adgang til fødevarer, herunder bl.a. pizza toppings eller salatingredienser n) »kummefryser« : en fødevarefryser, hvor rummet(-ene) tilgås fra apparatets overside, eller som både har rum, der åbnes fra oversiden og fra siden, men hvor bruttovolumenet af rum, der åbnes fra oversiden, udgør mere end 75 % af apparatets samlede bruttovolumen o) »kondenseringsaggregat« : et produkt, som omfatter mindst én el-drevet kompressor og en kondensator, og som kan køle og kontinuerligt bibeholde lav eller middel temperatur i et køle/fryseapparat eller -system ved hjælp af en dampkompressionscyklus, når det er tilsluttet til en fordamper og en ekspansionsanordning p) »lav temperatur« : kondenseringsaggregatet er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet ved en mættet fordampningstemperatur på – 35 °C q) »middel temperatur« : kondenseringsaggregatet er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet ved en mættet fordampningstemperatur på – 10 °C r) »nominel kølekapacitet« : den kølekapacitet (udtrykt i kW), som dampkompressionscyklussen kan nå ved hjælp af kondenseringsaggregatet, når det er tilsluttet til en fordamper og ekspansionsanordning, ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med referenceomgivelsestemperaturen sat til 32 °C s) »væskekøler til proceskøling« : et produkt, som mindst omfatter en kompressor og en fordamper, som kan nedkøle og bibeholde temperaturen af en væske med henblik på at levere køling til et køle/fryseapparat eller -system; det kan også omfatte kondensatoren, kølekredsløbets elementer og andet hjælpeudstyr t) »lav temperatur« : væskekøleren til proceskøling er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet med en indendørs varmevekslerudløbstemperatur på – 25 °C, ved standarddriftsforhold u) »middel temperatur« : væskekøleren til proceskøling er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet med en indendørs varmevekslerudløbstemperatur på – 8 °C, ved standarddriftsforhold v) »høj temperatur« : væskekøleren til proceskøling er i stand til at levere sin nominelle kølekapacitet med en indendørs varmevekslerudløbstemperatur på 7 °C, ved standarddriftsforhold w) »nominel kølekapacitet« : den kølekapacitet (udtrykt i kW), som væskekøleren til proceskøling kan nå ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med en referenceomgivelsestemperatur på 35 °C for luftkølede væskekølere til proceskøling og en vandindløbstemperatur ved kondensatoren på 30 °C for vandkølede væskekølere til proceskøling. x) »kompressorpack« eller »kompressorrack« : et produkt, som omfatter mindst én eller flere eldrevne kølekompressorer og reguleringsudstyr y) »absorptionskøler« : en væskekøler til proceskøling, hvor kølingen sker ved hjælp af en absorptionsproces, hvor varme anvendes som energikilde z) »væskekøler til proceskøling med adiabatisk befugtning« : en væskekøler til proceskøling udstyret med en fordampningskondensator, hvor kølemidlet nedkøles ved hjælp af en kombination af en luftstrøm og forstøvet vand.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design og tidsplan

1. Kravene til miljøvenligt design af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere er anført i bilag II.

2. Kravene til miljøvenligt design af kondenseringsaggregater er anført i bilag V.

3. Kravene til miljøvenligt design af væskekølere til proceskøling er anført i bilag VII.

4. De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft efter følgende tidsplan: a) Fra den 1. juli 2016 skal: 1) kondenseringsaggregater opfylde kravene i punkt 1, litra a), og punkt 2 i bilag V 2) væskekølere til proceskøling opfylde kravene i punkt 1, litra a), og punkt 2 i bilag VII. 3) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. i), og punkt 2, litra a), i bilag II 4) kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra b), og punkt 2, litra a), i bilag II. 5) blæstkølere/frysere opfylde kravene i punkt 2, litra b), i bilag II. b) Fra den 1. januar 2018 skal: 1) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. ii), i bilag II. c) Fra den 1. juli 2018 skal: 1) kondenseringsaggregater opfylde kravene i punkt 1, litra b), i bilag V 2) væskekølere til proceskøling opfylde kravene i punkt 1, litra b), i bilag VII. d) Fra den 1. juli 2019 skal: 1) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe opfylde kravene i punkt 1, litra a), nr. iii), i bilag II.

5. Opfyldelse af kravene til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe fastslås ved målinger og beregninger efter metoderne i bilag III og IV.

6. Opfyldelse af kravene til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater fastslås ved målinger og beregninger efter metoderne i bilag VI.

7. Opfyldelsen af kravene til miljøvenligt design for væskekølere til proceskøling fastslås ved målinger og beregninger efter metoderne i bilag VIII.

Artikel 4

Overensstemmelsesvurdering

1. Proceduren for overensstemmelsesvurdering omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

2. I forbindelse med overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentation omfatte de oplysninger, der er anført i punkt 2 i bilag II, punkt 2, litra b), i bilag V og punkt 2, litra b), i bilag VII til denne forordning.

Artikel 5

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaternes myndigheder anvender verifikationsproceduren i bilag IX, X og XI, når de udfører de i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF omhandlede markedstilsyn, for at sikre, at der er overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag II, V og VII til denne forordning.

Artikel 6

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling på markedet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden er anført i bilag XII.

Artikel 7

Revision

Kommissionen gennemgår denne forordning i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger konsultationsforummet for miljøvenligt design resultaterne af denne gennemgang senest fem år efter forordningens ikrafttræden. Gennemgangen vil omfatte følgende:

1. for så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, en vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre, navnlig: a) krav til miljøvenligt design for det køle/fryseudstyr, der er opført i artikel 1, stk. 1 b) strengere krav for kraftige (heavy-duty) lagerkøleskabe/lagerfryseskabe c) krav om oplysninger vedrørende et professionelt lagerkøleskabs/lagerfryseskabs kapacitet for nedkøling af fødevarer d) en metode til bestemmelse af det årlige standardenergiforbrug for køle-/fryseskabe e) en revideret metode i forbindelse med det årlige standardenergiforbrug for lave (bordtype) køleskabe/fryseskabe

2. for så vidt angår blæstkølere/frysere, en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for disse produkter

3. for så vidt angår lagerkølerum, en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for disse produkter

4. for så vidt angår kondenseringsaggregater og væskekølere til proceskøling: a) en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design hvad angår drivhusgasemissioner, der skyldes kølemidler b) en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mindre end 0,1 kW ved lav temperatur og 0,2 kW ved middel temperatur samt kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mere end 20 kW ved lav temperatur og 50 kW ved middel temperatur c) en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater, som sælges med en fordamper, og kompressorpacks og -racks uden en kondensator, samt kondenseringsaggregater, som ikke anvender luft som varmeoverførende medium for kondensatoren d) en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at indføre krav til miljøvenligt design for væskekølere til proceskøling, der anvender adiabatisk befugtning, og væskekølere til proceskøling, der anvender absorptionsteknologi

5. for alle produkter — et tjek af, hvorvidt der foreligger nyere versioner af de kilder, der henvises til for så vidt angår GWP-værdier

6. for alle produkter — værdien af de tilladte tolerancer i forbindelse med kontrollen af den målte værdi for energiforbruget.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.









BILAG I

Definitioner, der gælder for bilag II-XII

I forbindelse med bilag II-XII gælder følgende definitioner:

Definitioner til brug i forbindelse med professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere

1) »nettovolumen« : det volumen, der indeholder fødevarer op til den tilladte fyldningsgrænse

2) »køledriftstemperatur« : temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant mellem – 1 °C og 5 °C

3) »frysedriftstemperatur« : temperaturen for de fødevarer, der opbevares i køleskabet/fryseskabet, holdes konstant under – 15 °C, der skal forstås som værende den højeste temperatur for den varmeste prøvepakke

4) »multifunktionsskab« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, hvor hele køleskabet/fryseskabet eller dets separate rum kan indstilles til forskellig temperatur til køl eller frys af fødevarer

5) »kombiskab« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som har to eller flere rum med forskellig temperatur til køl og lagring af fødevarer

6) »køle/fryseskab« : en type kombiskab, som har mindst ét rum udelukkende beregnet til køledriftstemperatur og ét rum udelukkende beregnet til frysedriftstemperatur

7) »højt skab« : et ►C3 professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab ◄ med en samlet højde på 1 050 mm eller derover, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

8) »lavt (bordtype) skab« : et ►C3 et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab ◄ med en samlet højde på under 1 050 mm, som har én eller flere døre eller skuffer på forsiden, der giver adgang til samme rum

9) »let (light-duty) køleskab/fryseskab (også kaldet semiprofessionelt køleskab/fryseskab)« : et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun er i stand til kontinuerligt at opretholde køle- eller frysedriftstemperaturer i alle sine rum under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 3, jf. tabel 3 i bilag IV; hvis køleskabet/fryseskabet kan opretholde temperaturen under omgivelsesforhold svarende til klimaklasse 4, anses det ikke for at være et let (light-duty) køleskab/fryseskab

10) »ækvivalent professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab« : en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som markedsføres med samme nettovolumen, samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika og samme rumtyper som en anden model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, der markedsføres af den samme producent under en anden handelskode

11) »ækvivalent blæstkøler/blæstfryser« : en model blæstkøler/blæstfryser, som markedsføres med samme tekniske egenskaber og effektivitets- og ydeevnekarakteristika som en anden model blæstkøler/blæstfryser, der markedsføres af den samme producent under en anden handelskode

Definitioner til brug i forbindelse med kondenseringsaggregater

12) »nominel kølekapacitet (PA )« : den kølekapacitet (udtrykt i kW med to decimaler), som dampkompressionscyklussen kan nå ved hjælp af kondenseringsaggregatet, når det er tilsluttet til en fordamper og ekspansionsanordning, ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med referenceomgivelsestemperaturen sat til 32 °C

13) »nominelt effektoptag (DA )« : det elektriske effektoptag (udtrykt i kW med to decimaler), som er nødvendig, for at kondenseringsaggregatet (inklusive kompressor, kondensatorventilator(er) og evt. hjælpeudstyr) kan nå den nominelle kølekapacitet

14) »nominel effektfaktor (COPA )« : den nominelle kølekapacitet (udtrykt i kW) divideret med det nominelle effektoptag (udtrykt i kW), angivet med to decimaler

15) »effektfaktor COPB, COPC og COPD« : kølekapaciteten (udtrykt i kW) divideret med effektoptaget (udtrykt i kW), angivet med to decimaler, i målepunkt B, C og D

16) »sæsonenergiydeevnefaktoren (SEPR)« : effektivitetsfaktoren for et kondenseringsaggregat, der køler ved standarddriftsforholdene, og som er repræsentativ for variationerne i last og omgivelsestemperatur over hele året og beregnet som forholdet mellem det årlige kølebehov og det årlige el-forbrug, angivet med to decimaler

17) »årligt kølebehov« : summen af hvert bin-specifikt kølebehov ganget med det modsvarende antal bin-timer

18) »bin-specifikt kølebehov« : kølebehovet for hver bin i året, beregnet som den nominelle kølekapacitet ganget med dellastfaktoren, udtrykt i kW med to decimaler

19) »dellast (Pc(Tj))« : kølelasten ved den specifikke omgivelsestemperatur Tj, beregnet som fuldlasten ganget med dellastfaktoren svarende til den samme omgivelsestemperatur Tj, udtrykt i kW med to decimaler

20) »dellastfaktoren (PR(Tj))« : ved den specifikke omgivelsestemperatur Tj er omgivelsestemperaturen Tj minus 5 °C divideret med referenceomgivelsestemperaturen minus 5 °C, og — for middel temperatur — ganget med 0,4 og lagt til 0,6, og — for lav temperatur — ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C er dellastfaktoren 0,6 for middel temperatur og 0,8 for lav temperatur. Dellastfaktoren kan angives med tre decimaler eller — efter at være ganget med 100 — i procent med én decimal

21) »årligt el-forbrug« : beregnes som summen af forholdet mellem hvert bin-specifikt kølebehov og den modsvarende bin-specifikke effektfaktor, ganget med det modsvarende antal bin-timer

22) »omgivelsestemperatur« : lufttemperaturen (»dry bulb«) angivet i °C

23) »bin (binj )« : en kombination af en omgivelsestemperatur T j og bin-timer h j , jf. bilag VI, tabel 6

24) »bin-timer (hj )« : antallet af timer pr. år, hvor en omgivelsestemperatur optræder for hver bin, jf. bilag VI, tabel 6

25) »referenceomgivelsestemperatur« : omgivelsestemperaturen, angivet i °C, hvor dellastfaktoren er lig med 1. Den er fastsat til 32 °C

26) »bin-specifik effektfaktor (COPj )« : effektfaktoren for hver bin i et år, afledt af dellasten, det oplyste kølebehov og den oplyste effektfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved lineær interpolation og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

27) »oplyst kølebehov« : kølebehovet ved et begrænset antal angivne bins, der beregnes som den oplyste kølekapacitet ganget med den modsvarende dellastfaktor

28) »oplyst effektfaktor« : effektfaktoren ved et begrænset antal angivne bins, der beregnes som den oplyste kølekapacitet divideret med det oplyste effektoptag

29) »oplyst kølekapacitet« : kølekapaciteten, som kondenseringsaggregatet leverer for at dække det specifikke kølebehov ved et begrænset antal angivne bins, udtrykt i kW med to decimaler

30) »oplyst effektoptag« : det elektriske effektoptag, som er nødvendig for at kondenseringsaggregatet kan levere den oplyste kølekapacitet, udtrykt i kW med to decimaler

31) »koefficient for effektivitetstab (Cdc)« : er sat til 0,25 og er målet for effektivitetstab på grund af kondenseringsaggregatets mulige cykliske aktivitet, så dette kan levere den krævede dellast, hvis aggregatets kapacitetsregulering ikke kan aflaste til den krævede dellast

32) »kapacitetsregulering« : et kondenseringsaggregats evne til at ændre kapaciteten ved at ændre kølemidlets volumenstrøm; betegnelsen »fast« bruges, hvis aggregatets volumenstrøm ikke kan reguleres, »trinvis«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på højst to trin, og »variabel«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på mindst tre trin

Definitioner til brug i forbindelse med væskekølere til proceskøling

33) »nominel kølekapacitet (PA )« : den kølekapacitet (udtrykt i kW), som væskekøleren til proceskøling kan nå ved fuldlastdrift og målt ved standarddriftsforhold med en referenceomgivelsestemperatur på 35 °C for luftkølede væskekølere til proceskøling og en vandindløbstemperatur ved kondensatoren på 30 °C for vandkølede væskekølere til proceskøling

34) »nominelt effektoptag (DA )« : det elektriske effektoptag (udtrykt i kW med to decimaler), som er nødvendig, for at væskekøleren til proceskøling (inklusive kompressor, kondensatorventilator(er) eller -pumpe(r) og evt. hjælpeudstyr) kan nå den nominelle kølekapacitet

35) »nominel energieffektivitetsfaktor (EERA )« : den nominelle kølekapacitet (udtrykt i kW) divideret med det nominelle effektoptag (udtrykt i kW), angivet med to decimaler

36) »sæsonenergiydeevnefaktor (SEPR)« : effektivitetsfaktoren for en væskekøler til proceskøling, der køler ved standarddriftsforholdene, og som er repræsentativ for variationerne i last og omgivelsestemperatur over hele året og beregnes som forholdet mellem det årlige kølebehov og det årlige el-forbrug, angivet med to decimaler

37) »årligt kølebehov« : summen af hvert bin-specifikt kølebehov ganget med det modsvarende antal bin-timer

38) »bin-specifikt kølebehov« : den nominelle kølekapacitet ganget med dellastfaktoren for hver bin i året, udtrykt i kW med to decimaler

39) »dellast (Pc(Tj))« : kølelasten ved den specifikke omgivelsestemperatur Tj, beregnet som fuldlasten ganget med dellastfaktoren svarende til den samme omgivelsestemperatur Tj, udtrykt i kW med to decimaler

40) »dellastfaktoren ( PR(T j )« : ved en specifik omgivelsestemperatur Tj er: a) for væskekølere til proceskøling med en luftkølet kondensator omgivelsestemperaturen Tj minus 5 °C divideret med referenceomgivelsestemperaturen minus 5 °C, og ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C er dellastfaktoren 0,8 b) for væskekølere til proceskøling med en vandkølet kondensator vandindløbstemperaturen Tj minus 9 °C divideret med referencevandindløbstemperaturen (30 °C) minus 9 °C, og ganget med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer højere end referenceomgivelsestemperaturen er dellastfaktoren 1. For omgivelsestemperaturer lavere end 5 °C (9 °C vandindløbstemperatur ved kondensatoren) er dellastfaktoren 0,8. Dellastfaktoren kan angives med tre decimaler eller — efter at være ganget med 100 — i procent med én decimal

41) »årligt el-forbrug« : beregnes som summen af forholdet mellem hvert bin-specifikt kølebehov og den modsvarende bin-specifikke energieffektivitetsfaktor, ganget med det modsvarende antal bin-timer

42) »omgivelsestemperatur« : a) for væskekølere til proceskøling med luftkølet kondensator er det lufttemperaturen (»dry bulb«), udtrykt i °C b) for væskekølere til proceskøling med vandkølet kondensator er det vandindløbstemperaturen ved kondensatoren, udtrykt i °C

43) »bin (binj )« : en kombination af en omgivelsestemperatur T j og bin-timer h j , jf. bilag VIII

44) »bin-timer (hj )« : antallet af timer pr. år, hvor en omgivelsestemperatur optræder for hver bin, jf. bilag VIII

45) »referenceomgivelsestemperatur« : omgivelsestemperaturen, angivet i °C, hvor dellastfaktoren er lig med 1. Den er fastsat til 35 °C. For luftkølede væskekølere til proceskøling er luftindtagstemperaturen til kondensatoren fastsat til 35 °C, og for vandkølede væskekølere til proceskøling er vandindløbstemperaturen for kondensatoren fastsat til 30 °C

46) »bin-specifik energieffektivitetsfaktor (EERj )« : energieffektivitetsfaktoren for hver bin i året, afledt af dellasten, det oplyste kølebehov og den oplyste energieffektivitetsfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved lineær interpolation og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

47) »oplyst kølebehov« : kølebehovet ved et begrænset antal angivne bins, der beregnes som den oplyste kølekapacitet ganget med den modsvarende dellastfaktor

48) »oplyst energieffektivitetsfaktor« : energieffektivitetsfaktoren ved et begrænset antal angivne bins

49) »oplyst effektoptag« : det elektriske effektoptag, som er nødvendig, for at væskekøleren til proceskøling kan levere den oplyste kølekapacitet

50) »oplyst kølekapacitet« : den kølekapacitet, der leveres af væskekøleren til proceskøling for at dække det oplyste kølebehov

51) »koefficient for effektivitetstab (Cc)« : målet for effektivitetstab, der skyldes en tænd-sluk-cyklus, når væskekølere til proceskøling fungerer ved dellast; hvis Cc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cc = 0,9

52) »kapacitetsregulering« : den egenskab ved en væskekøler til proceskøling, at den kan ændre kapaciteten ved at ændre kølemidlets volumenstrøm; betegnelsen »fast« bruges, hvis væskekøleren til proceskølings volumenstrøm ikke kan reguleres, »trinvis«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på højst to trin, og »variabel«, hvis volumenstrømmen kan ændres eller varieres i serier på mindst tre trin

Fælles definitioner:

53) »globalt opvarmningspotentiale (GWP)«: anslået bidrag fra 1 kg af det kølemiddel, der anvendes i dampkompressionscyklussen, til den globale opvarmning over en tidshorisont på 100 år, udtrykt i kg CO2-ækvivalent

54) for fluorerede kølemidler er GWP-værdierne de værdier, der er offentliggjort i den fjerde vurderingsrapport vedtaget af det mellemstatslige klimapanel ((Intergovernmental Panel on Climate Change ( 1 ) (2007, IPCC GWP-værdier for en 100-års periode)

55) for ikke-fluorerede gasser er GWP-værdierne de værdier, der er offentliggjort i den første IPCC-rapport, for en 100-års periode

56) for blandinger af kølemidler baseres GWP-værdierne på den formel, der er angivet i bilag I til forordning (EF) nr. 842/2006, sammen med værdierne fra den fjerde vurderingsrapport vedtaget af det mellemstatslige klimapanel (2007, IPCC GWP-værdier for en 100-års periode)

57) for kølemidler, der ikke findes i de nævnte referencer, anvendes rapporten om 2010-vurderingen fra Scientific Assessment Panel ( 2 ) (SAP) under Montreal-protokollen og UNEP 2010-rapporten om Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps ( 3 ) eller nyere referencer, hvis de foreligger før ikrafttrædelsesdatoen.









BILAG II

Krav til miljøvenligt design for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere

1. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

a) Professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er omfattet af denne forordning, med undtagelse af kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe og køle/fryseskabe, skal overholde følgende grænser for energieffektivitetsindekset (EEI): i) Fra den 1. juli 2016: EEI < 115 ii) Fra den 1. januar 2018: EEI < 95 iii) Fra den 1. juli 2019: EEI < 85 EEI for et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab beregnes efter proceduren i bilag III.

b) Fra den 1. juli 2016 skal kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe have et EEI under 115.

2. KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER

a) For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører fra den 1. juli 2016 indeholde følgende elementer: i) apparatets kategori, dvs. om det er et højt eller lavt (bordtype) skab ii) i givet fald om køleskabet/fryseskabet er af typen kraftig (heavy duty), let (light duty) eller et køle/fryseskab iii) køleskabets/fryseskabets påtænkte driftstemperaturer — ►C1 køl, frys eller multifunktion ◄ iv) nettovolumen for hvert rum i liter med én decimal v) køleskabets/fryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år vi) energieffektivitetsindekset for køleskabet/fryseskabet, undtagen for køle/fryseskabe, hvor det vejledende daglige energiforbrug oplyses efter prøvning af rum, der udelukkende er beregnet til brug ved køledriftstemperatur, ved køledriftstemperatur og rum, der udelukkende er beregnet til brug ved frysedriftstemperatur, ved frysedriftstemperatur vii) for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe angives »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 25 °C og derfor ikke er egnet til brug i varme storkøkkener« viii) for kraftige (heavy-duty) køleskabe/fryseskabe angives: »Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer op til 40 °C« ix) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når køleskabet/fryseskabet bruges eller vedligeholdes med henblik på at optimere dets energieffektivitet x) type, navn og globalt opvarmningspotentiale (GWP) for det flydende kølemiddel i køleskabet/fryseskabet xi) kølemiddelfyldningen i kg afrundet til to decimaler xii) oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent. Tabel 1 viser et vejledende format for visningen af oplysningerne.



Tabel 1 Krav til produktoplysninger om professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] Påtænkt anvendelse lagring Driftstemperatur(er): køl/frys/multifunktion Type Højt skab/lavt (bordtype) skab (hvis relevant) Kraftig (heavy duty)/let (light duty) Flydende kølemiddel(-ler): [oplysninger, som identificerer flydende kølemiddel(-ler), inkl. GWP] Parameter Symbol Værdi Enhed Årligt energiforbrug AEC x,xx kWh Energieffektivitetsindeks EEI x,xx Nettovolumen VN x,x liter (hvis relevant) Kølevolumen VNRef x,x liter Frysevolumen VNFrz x,x liter Kølemiddelfyldning x,xx kg Kontaktoplysninger Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant.

b) Fra den 1. juli 2016 skal der for så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe findes en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer: i) installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet ii) ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold iii) adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent.

c) For så vidt angår blæstkølere/frysere skal brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører fra den 1. juli 2016 indeholde følgende vejledende produktoplysninger: i) fuldlastkapaciteten for blæstkøleren/fryseren udtrykt i kg fødevarer og afrundet til to decimaler ii) standardtemperaturcyklussen, dvs. den temperatur i °C, fra hvilken fødevarer nedkøles, og den temperatur i °C, som de nedkøles til, og hvor længe det tager i minutter iii) energiforbruget i kWh pr. kg fødevarer pr. standardtemperaturcyklus, afrundet til to decimaler iv) hvis der er tale om integreret udstyr, angives type, navn og GWP for det flydende kølemiddel i blæstkøleren/fryseren og kølemiddelfyldningen (kg), afrundet til to decimaler. Hvis udstyret er udformet til brug med et kondenseringsaggregat placeret et andet sted (og ikke leveret sammen med blæstkøleren/fryseren), angives den påtænkte kølemiddelfyldning, når den anvendes sammen med et anbefalet kondenseringsaggregat, og type, navn og GWP for det påtænkte flydende kølemiddel.

d) Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer: i) de elementer, der er angivet i litra a) og c) for henholdsvis professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe og blæstkølere/frysere ii) hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente køle/fryseapparater eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer og prøvninger, som producenten har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre ækvivalente modeller, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag iii) oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til foranstaltninger vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU ( 4 ).









BILAG III

Metode til beregning af energieffektivitetsindekset for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en model professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab sammenlignes det årlige energiforbrug med det årlige standardenergiforbrug for det pågældende lagerkøleskab/lagerfryseskab.

EEI beregnes som:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

hvor:

AEC = E24h × af × 365

AEC = lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige energiforbrug i kWh/år

E24h = lagerkøleskabets/lagerfryseskabets energiforbrug over 24 timer

af = justeringsfaktor, som kun anvendes i forbindelse med lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, jf. bilag IV, punkt 2, litra b)

SAEC = M × Vn + N

SAEC = lagerkøleskabets/lagerfryseskabets årlige standardenergiforbrug i kWh/år

Vn = apparatets nettovolumen, dvs. summen af alle nettovolumener for alle lagerkøleskabets/lagerfryseskabets rum, udtrykt i liter

M og N er opført i tabel 2.







Tabel 2 Værdier for koefficienterne M og N Type Værdi for M Værdi for N Højt køleskab 1,643 609 Højt fryseskab 4,928 1 472 Lavt (bordtype) køleskab 2,555 1 790 Lavt (bordtype) fryseskab 5,840 2 380









BILAG IV

Målinger og beregninger for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

1. Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. For så vidt angår professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, skal de opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2 og 3.

2. Med henblik på at bestemme værdierne for årligt energiforbrug og energieffektivitetsindeks for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe foretages der målinger under følgende forhold:

a) temperaturen af prøvepakker skal være mellem – 1 °C og 5 °C for køleskabe og under – 15 °C for fryseskabe

b) omgivelsesforholdene skal svare til klimaklasse 4, jf. tabel 3, undtagen for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, hvor omgivelsesforholdene under prøvning skal svare til klimaklasse 3. Derefter anvendes en justeringsfaktor på 1,2 for køledriftstemperatur og 1,1 for frysedriftstemperatur på de prøveresultater, der opnås for lette (light-duty) køleskabe/fryseskabe, med henblik på afgivelse af oplysninger i overensstemmelse med bilag II, punkt 2, litra a)

c) professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe prøves: — ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et kombiskab, som har mindst ét rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur — ved køledriftstemperatur, hvis det drejer sig om et professionelt lagerkøleskab/lagerfryseskab, som kun har ét eneste rum, der udelukkende er beregnet til køledriftstemperatur — ved frysedriftstemperatur i alle andre tilfælde.

3. Omgivelsesforholdene for klimaklasse 3, 4 og 5 er vist i tabel 3.







Tabel 3 Omgivelsesforhold for klimaklasse 3, 4 og 5 Prøverums klimaklasse Lufttemperatur, °C Relativ fugtighed, % Dugpunkt, °C Vanddampmængde i tør luft, g/kg 3 25 60 16,7 12,0 4 30 55 20,0 14,8 5 40 40 23,9 18,8









BILAG V

Krav til miljøvenligt design for kondenseringsaggregater

1. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

a) Fra den 1. juli 2016 må effektfaktoren (COP) og ►C3 sæsonenergiydeevnefaktoren ◄ (SEPR) for kondenseringsaggregater ikke ligge under følgende værdier:



Drifts-temperatur Nominel kapacitet PA Faktor Værdi Middel 0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,20 1 kW ≤ PA ≤ 5 kW COP 1,40 5 kW ≤ PA ≤ 20 kW SEPR 2,25 20 kW ≤ PA ≤ 50 kW SEPR 2,35 Lav 0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 0,75 0,4 kW ≤ PA ≤ 2 kW COP 0,85 2 kW ≤ PA ≤ 8 kW SEPR 1,50 8 kW ≤ PA ≤ 20 kW SEPR 1,60

b) Fra den 1. juli 2018 må effektfaktoren (COP) og ►C3 sæsonenergiydeevnefaktoren ◄ (SEPR) for kondenseringsaggregater ikke ligge under følgende værdier:



Driftstemperatur Nominel kapacitet PA Faktor Værdi Middel 0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,40 1 kW ≤ PA ≤ 5 kW COP 1,60 5 kW ≤ PA ≤ 20 kW SEPR 2,55 20 kW ≤ PA ≤ 50 kW SEPR 2,65 Lav 0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 0,80 0,4 kW ≤ PA ≤ 2 kW COP 0,95 2 kW ≤ PA ≤ 8 kW SEPR 1,60 8 kW ≤ PA ≤ 20 kW SEPR 1,70

c) For kondenseringsaggregater, som er beregnet til påfyldning af et flydende kølemiddel med et globalt opvarmningspotentiale på under 150, kan COP- og SEPR-værdierne ligge højst 15 % under værdierne i punkt 1, litra a), og højst 10 % under værdierne i punkt 1, litra b).

d) Kondenseringsaggregater, som kan fungere ved både middel og lav temperatur, skal opfylde kravene for hver kategori, som de erklæres egnet til, for sig.

2. KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER

Fra den 1. juli 2016 skal der gives følgende produktoplysninger i forbindelse med kondenseringsaggregater:

a) Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer: i) påtænkt fordampningstemperatur, udtrykt i °C (middel temperatur – 10 °C, lav temperatur – 35 °C) ii) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav temperatur: — den nominelle COP ved fuldlast og omgivelsestemperatur på 32 °C, afrundet til to decimaler, og den nominelle kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler — COP-værdien ved fuldlast og omgivelsestemperatur på 25 °C, afrundet til to decimaler, og den nominelle kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler iii) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav temperatur: — SEPR-værdien afrundet til to decimaler — det årlige el-forbrug i kWh/år — den nominelle kølekapacitet, det nominelle effektoptag og den nominelle COP — den oplyste kølekapacitet og det oplyste effektoptag, udtrykt i kW og afrundet til tre decimaler, og COP-værdien, afrundet til to decimaler, i målepunkt B, C og D iv) for kondenseringsaggregater, der er beregnet til brug ved omgivelsestemperaturer over 35 °C, COP-værdien ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C, afrundet til to decimaler, og den modsvarende kølekapacitet og effektoptaget, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler v) type(r) og navn(e) på flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet vi) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når kondenseringsaggregatet vedligeholdes vii) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes for at optimere kondenseringsaggregatets effektivitet, når det er integreret i et køle-/fryseapparat viii) oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent.

b) en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer: i) installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet ii) ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold iii) adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent.

c) Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer: i) de elementer, der er angivet i litra a) ii) hvis oplysningerne om en given model er beregnet ud fra konstruktionen eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, de nærmere oplysninger om disse beregninger eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige, herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model.

Tabel 4 og 5 viser et vejledende format for visningen af oplysningerne.







Tabel 4 Krav til produktoplysninger for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav driftstemperatur Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet] Parameter Symbol Værdi Enhed Fordampningstemperatur (*1) t – 10 °C – 35 °C °C Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 32 °C Nominel kølekapacitet PA x,xxx x,xxx kW Nominelt effektoptag DA x,xxx x,xxx kW Nominel COP COPA x,xx x,xx Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 25 °C Kølekapacitet P2 x,xxx x,xxx kW Effektoptag D2 x,xxx x,xxx kW COP COP2 x,xx x,xx Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C (hvis relevant) Kølekapacitet P3 x,xxx x,xxx kW Effektoptag D3 x,xxx x,xxx kW COP COP3 x,xx x,xx Andet Kapacitetsregulering fast/trinvis/variabel Kontaktoplysninger Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. ( *1 ) For kondenseringsaggregater, som udelukkende er beregnet til drift ved én fordampningstemperatur, kan den ene af søjlerne for »værdi« slettes.







Tabel 5 Krav til produktoplysninger for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end henholdsvis 5 kW og 2 kW for middel og lav driftstemperatur Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med kondenseringsaggregatet] Parameter Symbol Værdi Enhed Fordampningstemperatur (*1) t – 10 °C – 35 °C °C Årligt elforbrug Q x x kWh/a ►C3 Sæsonenergiydeevnefaktor ◄ SEPR x,xx x,xx Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 32 °C (Punkt A): Nominel kølekapacitet PA x,xx x,xx kW Nominelt effektoptag DA x,xx x,xx kW Nominel COP COPA x,xx x,xx Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 25 °C (Punkt B) Oplyst kølekapacitet PB x,xx x,xx kW Oplyst effektoptag DB x,xx x,xx kW Oplyst COP COPB x,xx x,xx Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 15 °C (Punkt C) Oplyst kølekapacitet Pc x,xx x,xx kW Oplyst effektoptag Dc x,xx x,xx kW Oplyst COP COPC x,xx x,xx Parametre ved dellast og omgivelsestemperatur 5 °C (Punkt D) Oplyst kølekapacitet PD x,xx x,xx kW Oplyst effektoptag DD x,xx x,xx kW Oplyst COP COPD x,xx x,xx Parametre ved fuldlast og omgivelsestemperatur 43 °C (hvis relevant) Kølekapacitet P3 x,xx x,xx kW Effektoptag D3 x,xx x,xx kW Oplyst COP COP3 x,xx x,xx Andet Kapacitetsregulering fast/trinvis/variabel Koefficient for effektivitetstab for aggregater med fast og trinvis regulering Cdc 0,25 Kontaktoplysninger Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. ( *1 ) For kondenseringsaggregater, som udelukkende er beregnet til drift ved én fordampningstemperatur, kan den ene af søjlerne for »værdi« slettes.









BILAG VI

Målinger og beregninger for kondenseringsaggregater

1. Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske parametre i punkt 2.

2. Med henblik på at bestemme værdierne for kølekapacitet, effektoptag, effektfaktor og ►C3 sæsonenergiydeevnefaktor ◄ foretages der målinger under følgende forhold:

a) referenceomgivelsestemperaturen ved udendørs varmeveksler (kondensatoren) skal være 32 °C

b) den mættede fordampningstemperatur ved indendørs varmeveksler (fordamperen) skal være – 35 °C for lav temperatur og – 10 °C for middel temperatur

c) hvis det er relevant, skal variationerne i omgivelsestemperatur over hele året, som er repræsentative for de gennemsnitlige klimaforhold i Unionen, og det modsvarende antal timer, hvor disse temperaturer forekommer, være som angivet i tabel 6

d) hvis det er relevant, tages der hensyn til virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af kondenseringsaggregatets type kapacitetsregulering.







Tabel 6 Variationer af udetemperaturen over året under gennemsnitlige klimaforhold i Europa for kondenseringsaggregater j Tj hj 1 – 19 0,08 2 – 18 0,41 3 – 17 0,65 4 – 16 1,05 5 – 15 1,74 6 – 14 2,98 7 – 13 3,79 8 – 12 5,69 9 – 11 8,94 10 – 10 11,81 11 – 9 17,29 12 – 8 20,02 13 – 7 28,73 14 – 6 39,71 15 – 5 56,61 16 – 4 76,36 17 – 3 106,07 18 – 2 153,22 19 – 1 203,41 20 0 247,98 21 1 282,01 22 2 275,91 23 3 300,61 24 4 310,77 25 5 336,48 26 6 350,48 27 7 363,49 28 8 368,91 29 9 371,63 30 10 377,32 31 11 376,53 32 12 386,42 33 13 389,84 34 14 384,45 35 15 370,45 36 16 344,96 37 17 328,02 38 18 305,36 39 19 261,87 40 20 223,90 41 21 196,31 42 22 163,04 43 23 141,78 44 24 121,93 45 25 104,46 46 26 85,77 47 27 71,54 48 28 56,57 49 29 43,35 50 30 31,02 51 31 20,21 52 32 11,85 53 33 8,17 54 34 3,83 55 35 2,09 56 36 1,21 57 37 0,52 58 38 0,40









BILAG VII

Krav til miljøvenligt design for væskekølere til proceskøling

1. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET

a) Fra den 1. juli 2016 må ►C3 sæsonenergiydeevnefaktoren ◄ (SEPR) for væskekølere til proceskøling ikke ligge under følgende værdier:



Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden Driftstemperatur Nominel kølekapacitet PA Mindsteværdi for SEPR Luft Middel PA ≤ 300 kW 2,24 PA > 300 kW 2,80 Lav PA ≤ 200 kW 1,48 PA > 200 kW 1,60 Vand Middel PA ≤ 300 kW 2,86 PA > 300 kW 3,80 Lav PA ≤ 200 kW 1,82 PA > 200 kW 2,10

b) Fra den 1. juli 2018 må ►C3 sæsonenergiydeevnefaktoren ◄ (SEPR) for væskekølere til proceskøling ikke ligge under følgende værdier:



Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden Driftstemperatur Nominel kølekapacitet PA Mindsteværdi for SEPR Luft Middel PA ≤ 300 kW 2,58 PA > 300 kW 3,22 Lav PA ≤ 200 kW 1,70 PA > 200 kW 1,84 Vand Middel PA ≤ 300 kW 3,29 PA > 300 kW 4,37 Lav PA ≤ 200 kW 2,09 PA > 200 kW 2,42

c) For væskekølere til proceskøling, som er beregnet til påfyldning af et flydende kølemiddel med et globalt opvarmningspotentiale på under 150, kan SEPR-værdierne ligge højst 10 % under værdierne i punkt 1, litra a) og b).

2. KRAV TIL PRODUKTOPLYSNINGER

Fra den 1. juli 2016 skal der gives følgende produktoplysninger i forbindelse med væskekølere til proceskøling:

a) Brugsanvisninger til installatører og slutbrugere og websteder med gratis adgang tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter og importører skal indeholde følgende elementer: i) påtænkt driftstemperatur, udtrykt i °C (middel temperatur – 8 °C, lav temperatur – 25 °C) ii) type væskekøler til proceskøling, enten luftkølet eller vandkølet iii) den nominelle kølekapacitet, det nominelle effektoptag, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler iv) den nominelle energieffektivitetsfaktor (EERA ), afrundet til to decimaler v) oplyst kølekapacitet og oplyst effektoptag i målepunkt B, C og D, udtrykt i kW og afrundet til to decimaler vi) oplyst EER i målepunkt B, C og D, afrundet til to decimaler vii) SEPR-værdien afrundet til to decimaler viii) det årlige el-forbrug i kWh/år ix) type(r) og navn(e) på flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med væskekøleren til proceskøling x) evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når væskekøleren til proceskøling vedligeholdes xi) oplysninger med relevans for genvinding eller bortskaffelse, når produktet er udtjent

b) en sektion på websteder med gratis adgang tilhørende producenterne til brug for installatører og andre fagfolk, deres autoriserede repræsentanter eller importører, som indeholder oplysninger om følgende elementer: i) installation med henblik på at optimere apparaternes energieffektivitet ii) ikke-destruktiv adskillelse i forbindelse med vedligehold iii) adskillelse og demontering med henblik på bortskaffelse, når produktet er udtjent.

c) Den tekniske dokumentation med henblik på overensstemmelsesvurderingen, jf. artikel 4, skal indeholde følgende elementer: i) de elementer, der er angivet i litra a) ii) hvis oplysningerne om en given model er beregnet ud fra konstruktionen eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, de nærmere oplysninger om disse beregninger eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige, herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model.







Tabel 7 Krav til produktoplysninger for væskekølere til proceskøling Model(ler): [Oplysninger, der identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører] Kondenseringstype: [luftkølet/vandkølet] Flydende kølemiddel(-ler) [oplysninger, som identificerer det/de flydende kølemiddel(-ler), som påtænkes anvendt sammen med væskekøleren til proceskøling] Parameter Symbol Værdi Enhed Driftstemperatur t – 8 °C – 25 °C °C ►C3 Sæsonenergiydeevnefaktor ◄ SEPR x,xx x,xx Årligt elforbrug Q x x kWh/a Parametre ved fuldlast og referenceomgivelsestemperatur 25 °C (Punkt A): Nominel kølekapacitet PA x,xx x,xx kW Nominelt effektoptag DA x,xx x,xx kW Nominel EER EERA x,xx x,xx Parametre ved målepunkt B Oplyst kølekapacitet PB x,xx x,xx kW Oplyst effektoptag DB x,xx x,xx kW Oplyst EER EERB x,xx x,xx Parametre ved målepunkt C Oplyst kølekapacitet Pc x,xx x,xx kW Oplyst effektoptag Dc x,xx x,xx kW Oplyst EER EERC x,xx x,xx Parametre ved målepunkt D Oplyst kølekapacitet PD x,xx x,xx kW Oplyst effektoptag DD x,xx x,xx kW Oplyst EER EERD x,xx x,xx Andet Kapacitetsregulering fast/trinvis (*2)/variabel Koefficient for effektivitetstab for enheder med fast og trinvis regulering (*1) Cc x,xx x,xx Kontaktoplysninger Navn og adresse på producenten eller dennes bemyndigede repræsentant. ( *1 ) Hvis Cc ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cc = 0,9. Hvis standardværdien for Cc vælges, er der ikke krav om resultater fra prøvninger af cyklisk aktivitet. Ellers kræves en prøvningsværdi for cyklisk aktivitet ved køling. ( *2 ) For apparater med trinvis kapacitetsregulering angives to værdier adskilt med en skrå streg (»/«) i hvert felt i afsnittet »kølekapacitet« og »EER«.

For væskekølere til proceskøling, som udelukkende er beregnet til drift ved én driftstemperatur, kan den ene af søjlerne for »værdi« slettes.









BILAG VIII

Målinger og beregninger for væskekølere til proceskøling

1. Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2 og 3.

2. Med henblik på at bestemme værdierne for kølekapacitet, effektoptag, energieffektivitetsfaktor og ►C3 sæsonenergiydeevnefaktor ◄ foretages der målinger under følgende forhold:

a) referenceomgivelsestemperaturen ved udendørs varmeveksler skal være 35 °C for luftkølede væskekølere til proceskøling og vandindløbstemperatur ved kondensatoren skal være 30 °C for vandkølede væskekølere til proceskøling

b) udløbstemperaturen for væsken ved indendørs varmeveksler skal være – 25 °C for lav temperatur og 8 °C for middel temperatur

c) variationerne i omgivelsestemperatur over hele året, som er repræsentative for de gennemsnitlige klimaforhold i Unionen, og det modsvarende antal timer, hvor disse temperaturer forekommer, skal være som angivet i bilag VI, tabel 6

d) hvis det er relevant, tages der hensyn til virkningerne af effektivitetstab som følge af cyklisk aktivitet afhængigt af, hvilken type kapacitetsregulering væskekøleren til proceskøling er udstyret med.

▼M1









BILAG IX

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1) Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2) Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis: a) værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og b) de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og c) de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 8.

3) Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som ækvivalente produkter i den tekniske dokumentation.

5) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 8.

6) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle ækvivalente professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er anført som ækvivalente modeller i producentens eller importørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7) Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag III og IV.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 8, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.







Tabel 8 Måletolerancer Parametre Måletolerancer Nettovolumen Den fundne værdi må ikke være mere end 3 % mindre end den oplyste værdi. Energiforbrug (E 24h) Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.









BILAG X

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene for kondenseringsaggregater

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1) Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2) Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis: a) værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og b) de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og c) de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 9.

3) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 9.

6) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7) Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VI.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 9, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.







Tabel 9 Måletolerancer Parametre Måletolerancer ►C2 Sæsonenergiydeevnefaktoren ◄ . (SEPR) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet på mere end 2 kW ved lav temperatur og 50 kW ved middel temperatur. Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet. Den nominelle effektfaktor (COP A) for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet lavere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur. Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet. De nominelle effektfaktorer COP B, COP C og COP D for kondenseringsaggregater med en nominel kølekapacitet højere end 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middel temperatur. Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.









BILAG XI

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene for væskekølere til proceskøling

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; producenten eller importøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå overensstemmelse eller på nogen måde formidle en bedre præstation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne forordning i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1) Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2) Modellen anses for at opfylde de relevante krav, hvis: a) værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2009/125/EF (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for producenten eller importøren end resultaterne af de tilsvarende målinger, som udføres i henhold til samme punkts litra g), og b) de oplyste værdier opfylder alle krav, der er fastsat i denne forordning, og alle krævede produktoplysninger, som offentliggøres af producenten eller importøren, ikke indeholder værdier, som er mere favorable for producenten eller importøren end de oplyste værdier, og c) de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 10.

3) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

4) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5) Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 10.

6) Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne forordning.

7) Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 10, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.







Tabel 10 Måletolerancer Parametre Måletolerancer ►C2 Sæsonenergiydeevnefaktor ◄ . (SEPR) Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi, med punkt A målt ved den nominelle kølekapacitet. Nominel energieffektivitetsfaktor (EER A) Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi målt ved den nominelle kølekapacitet.

▼B









BILAG XII

Vejledende referenceværdier (jf. artikel 6)

1. På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe for så vidt angår deres energieffektivitetsindeks (EEI).







Nettovolumen (liter) Årligt energiforbrug EEI Højt køleskab 600 474,5 29,7 Lavt (bordtype) køleskab 300 547,5 21,4 Højt fryseskab 600 1 825 41,2 Lavt (bordtype) fryseskab 200 1 460 41,0

2. På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for kondenseringsaggregater for så vidt angår deres nominelle effektfaktor og ►C3 sæsonenergiydeevnefaktor ◄ :







Driftstemperatur Nominel kapacitet PA Faktor Referenceværdi Middel 0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,9 1 kW ≤ PA ≤ 5 kW COP 2,3 5 kW ≤ PA ≤ 20 kW SEPR 3,6 20 kW ≤ PA ≤ 50 kW SEPR 3,5 Lav 0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 1,0 0,4 kW ≤ PA ≤ 2 kW COP 1,3 2 kW ≤ PA ≤ 8 kW SEPR 2,0 8 kW ≤ PA ≤ 20 kW SEPR 2,0

3. På tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden blev nedenstående udpeget som den bedste tilgængelige teknologi på markedet for væskekølere til proceskøling for så vidt angår deres ►C3 sæsonenergiydeevnefaktor ◄ :







Varmeoverførselsmedium på kondensatorsiden Driftstemperatur Nominel kølekapacitet PA Mindsteværdi for SEPR Luft Middel PA ≤ 300 kW 3,4 PA > 300 kW 3,7 Lav PA ≤ 200 kW 1,9 PA > 200 kW 1,95 Vand Middel PA ≤ 300 kW 4,3 PA > 300 kW 4,5 Lav PA ≤ 200 kW 2,3 PA > 200 kW 2,7