2002L0031 — DA — 01.01.2007 — 002.001

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug (EØS-relevant tekst) (EFT L 086, 3.4.2002, p.26)

Ændret ved:





Ændret ved:





Berigtiget ved:









▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/31/EF

af 22. marts 2002

om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug

(EØS-relevant tekst)







KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger ( 1 ), særlig artikel 9 og 12, og ud fra følgende betragtninger: (1) Direktiv 92/75/EØF pålægger Kommissionen at vedtage gennemførelsesdirektiver for forskellige husholdningsapparater, herunder klimaanlæg. (2) Klimaanlægs elforbrug tegner sig for en betydelig del af det samlede energiforbrug i Fællesskabets husholdninger. Der er gode muligheder for at nedskære disse apparaters energiforbrug. (3) Harmoniserede standarder er tekniske specifikationer, der er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer som anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter ( 2 ), ændret ved direktiv 98/48/EF ( 3 ), i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejde mellem Kommissionen og ovennævnte organer, der blev underskrevet den 13. november 1984, med senere ændringer. (4) Der skal anføres oplysninger om støjemissionen i det omfang, dette kræves af medlemsstaterne i henhold til Rådets direktiv 86/594/EØF af 1. december 1986 om luftbåren støj fra husholdningsapparater ( 4 ). (5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 10 i direktiv 92/75/EØF nedsatte udvalg — ud fra følgende betragtninger: UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:







Artikel 1

Dette direktiv finder anvendelse på husholdningsklimaanlæg med almindelig elnettilslutning ►C1 som defineret i de europæiske standarder EN 255-1, EN 814-1 eller de harmoniserede standarder, der er ◄ henvist til i artikel 2.

Det gælder ikke for følgende typer af apparater:

— apparater, der også kan benytte andre energikilder

— luft til vand- og vand til vand-apparater

— enheder med et output (køleeffekt) på mere end 12 kW.

Artikel 2

1. De oplysninger, som kræves ifølge dette direktiv, måles i henhold til de harmoniserede standarder, som Den Europæiske Komité for Standardisering (CEN) har vedtaget på Kommissionens mandat, jf. direktiv 98/34/EF; standardernes referencenumre er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder.

Bestemmelserne i bilag I, II og III til dette direktiv, vedrørende krav om oplysninger om støj, finder kun anvendelse, når medlemsstaterne kræver sådanne oplysninger ifølge artikel 3 i direktiv 86/594/EØF. Disse oplysninger måles som foreskrevet i nævnte direktiv.

2. De udtryk, som anvendes i dette direktiv, har samme betydning som i direktiv 92/75/EØF.

Artikel 3

1. Det tekniske dokumentationsmateriale, der omhandles i artikel 2, stk. 3, i direktiv 92/75/EØF, skal indeholde følgende:

a) leverandørens navn og adresse

b) en generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

c) oplysninger, med relevante tegninger, om modellens vigtigste konstruktionstræk, især forhold, som har væsentlig indflydelse på dens energiforbrug

d) rapporter over de prøvninger, som er udført ►C1 på modellen efter prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, ◄ der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i nærværende direktiv

e) eventuel brugsvejledning. Når oplysningerne om en specifik modelkombination er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret af andre kombinationer, bør dokumentationen indeholde nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at verificere nøjagtigheden af beregningerne (detaljerede oplysninger om den matematiske model, der anvendes til at beregne splitanlægs ydeevne, og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model).

2. Den i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede etiket skal udformes som vist i bilag I til nærværende direktiv.

Etiketten anbringes udvendig på apparatets for- eller overside, så den er klart synlig og ikke er skjult.

3. Form og indhold af det i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede oplysningsskema skal svare til beskrivelsen i bilag II til nærværende direktiv.

4. Udbydes apparatet til salg, leje eller salg ►C1 på afbetaling ved en trykt eller skriftligt meddelelse eller på andre måder, som indebærer, at den potentielle kunde må ◄ formodes ikke at få lejlighed til at se apparatet udstillet, som f.eks. et skriftligt tilbud, postordrekatalog, reklamer på internettet eller andre elektroniske medier, skal meddelelsen indeholde alle oplysningerne i bilag III til dette direktiv.

5. Et apparats relative energiforbrug bestemmes i henhold til bilag IV.

Artikel 4

Som overgangsforanstaltning skal medlemsstaterne indtil den 30. juni 2003 tillade markedsføring, handel med og/eller udstilling af produkter ►C1 og fordeling af meddelelser, der er nævnt i artikel 3, ◄ stk. 4, og som ikke opfylder dette direktiv.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 1. januar 2003 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2003.

2. Disse love og bestemmelser skal ved medlemsstaternes vedtagelse indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.









BILAG I

ETIKETTEN

Udformning af etiketten

2. Følgende noter viser, hvilke oplysninger der skal angives: Noter I. Leverandørens navn eller varemærke. II. Leverandørens modelbetegnelse. Leverandørens modelbetegnelse. For »split- og multisplitenheder« angives modelbetegnelsen for kombinationens indendørs- og udendørsdele, som de nedennævnte tabelværdier gælder for. III. Modellens eller kombinationens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV. Pilens spids indeholdende bogstavindikatoren A-G skal placeres på højdeniveau med den pågældende kategori. Pilen med bogstavindikatoren må ikke være mindre end — eller mere end dobbelt så høj som — højden af de pile, der angiver kategorierne. IV. Hvis en model har fået tildelt EU-miljømærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke ( 5 ), kan en kopi af miljømærket ►C1 anbringes her, med forbehold af eventuelle krav ◄ under ordningen for tildeling af et EF-miljømærke. V. Det vejledende årlige energiforbrug beregnet ud fra den maksimale indgangseffekt som defineret i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 multipliceret med et årsgennemsnit på 500 timer ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 »moderate«). VI. Køleeffekten defineret som apparatets kølekapacitet i kW ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 »moderate«). VII. Apparatets EER (energieffektivitetskvotient) ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 »moderate«). VIII. Apparattype: køling eller køling/opvarmning. Denne indikatorpil anbringes på højdeniveau med den relevante apparattype. IX. Kølemetode: luftkøling, vandkøling. Denne indikatorpil anbringes på højdeniveau med den relevante apparattype. X. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning (etiket 2), angives varmeydelsen defineret som opvarmningskapaciteten i kW ved maksimal opvarmning bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C). XI. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning (etiket 2), angives det relative energiforbrug til opvarmning i overensstemmelse med bilag IV udtrykt på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C). Hvis apparatet anvender et modstandselement til opvarmningen, skal ydelseskoefficienten (coefficient of performance — COP) være lig 1. XII. Støj ved normal drift i de relevante tilfælde bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF. NB: De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.

Trykning

3. I det følgende afgrænses visse aspekter af etiketten: Farver: CMYK — cyan, magenta, gul, sort. Eksempel: 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort. A:X0X0 B:70X0 C:30X0 D:00X0 E:03X0 F:07X0 G:0XX0. Rammefarve: X070. Sort anvendes som baggrundsfarve i den pil, der viser det relative energiforbrug. Al tekst angives med sort. Baggrunden er hvid. ►(3) C1 ►(3) C1 ►(3) C1









BILAG II

OPLYSNINGSSKEMAET

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger. Oplysningerne kan enten gives i form af et skema, der omfatter en række modeller fra den samme leverandør, og skal i så fald opgives i den angivne rækkefølge, eller de kan gives i tilknytning til beskrivelsen af apparatet:

1. Leverandørens varemærke.

2. Leverandørens modelbetegnelse. For »split- og multisplitenheder« angives modelbetegnelsen for kombinationens indendørs- og udendørsdele, som de nedennævnte tabelværdier gælder for.

3. Modellens relative energiforbrug bestemt i overensstemmelse med bilag IV, udtrykt som »Relativt energiforbrug på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)«. Hvor disse oplysninger er givet i skemaform, kan de udtrykkes på anden vis, forudsat at det tydeligt fremgår, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

4. Er disse oplysninger angivet i en tabel, og har nogle af apparaterne i tabellen fået tildelt et EU-miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000, kan dette oplyses her. I så fald skal rubrikoverskriften hedde »EU-miljømærke« og angivelsen være en kopi af EU-miljømærket. Denne bestemmelse ændrer intet ved kravene i EF-ordningen for tildeling af miljømærke.

5. Det vejledende årlige energiforbrug baseret på et årsgennemsnit på 500 timer bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 »moderate«), ►C1 som fastsat i bilag I, note V. ◄

6. Apparatets køleeffekt i kW ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 »moderate«), ►C1 som fastsat i bilag I, note VI ◄ .

7. Apparatets EER (energieffektivitetskvotient) ved maksimal køling bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 »moderate«).

8. Apparattype: køling eller køling/opvarmning.

9. Kølemetode: luftkøling, vandkøling.

10. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning, angives varmeydelsen defineret som opvarmningskapaciteten i kW ved maksimal opvarmning bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C), som defineret i bilag I, note X.

11. Hvis apparatet kan bruges til opvarmning, angives det relative energiforbrug til opvarmning i overensstemmelse med bilag IV udtrykt på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) bestemt i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C), som fastsat i bilag I, note XI. Hvis apparatet anvender et modstandselement til opvarmningen, skal ydelseskoefficienten (coefficient of performance — COP) være lig 1.

12. Støjniveau ved normal brug, hvor dette er relevant, bestemt i overensstemmelse med direktiv 86/594/EØF.

13. Leverandøren kan desuden tilføje oplysningerne i punkt 5 til 8 for andre prøvningsbetingelser fastsat i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2.

▼C1

Hvis et eksemplar af etiketten enten i farve eller sort/hvid er indeholdt i oplysningsskemaet, tilføjes kun de supplerende oplysninger.

▼B

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.









BILAG III

▼C1

POSTORDRESALG OG ANDET FJERNSALG

▼B

Postordrekataloger, meddelelser, skriftlige tilbud, reklamer på internettet eller andre elektroniske medier, som der henvises til i artikel 3, stk. 4, skal indeholde følgende oplysninger i den opstillede rækkefølge:

(Som i bilag II).

NB:

De tilsvarende udtryk på andre sprog findes i bilag V.









BILAG IV

KLASSIFICERING

1. Det relative energiforbrug angives derefter på grundlag af de følgende tabeller, hvor EER (energieffektivitetskvotient) bestemmes i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 »moderate«). Luftkølede klimaanlæg



Tabel 1.1. Relativt energiforbrug Split- og multisplitanlæg A 3,20 < EER B 3,20 ≥ EER > 3,00 C 3,00 ≥ EER > 2,80 D 2,80 ≥ EER > 2,60 E 2,60 ≥ EER > 2,40 F 2,40 ≥ EER > 2,20 G 2,20 ≥ EER



Tabel 1.2. Relativt energiforbrug Kompaktanlæg (1) A 3,00 < EER B 3,00 ≥ EER > 2,80 C 2,80 ≥ EER > 2,60 D 2,60 ≥ EER > 2,40 E 2,40 ≥ EER > 2,20 F 2,20 ≥ EER > 2,00 G 2,00 ≥ EER (1) Kompakte »dobbeltkanal«-enheder (kendt under handelsbetegnelsen »double ducts«), der er defineret som: »Klimaanlæg, som er placeret i det luftkonditionerede rum ►C1 , og hvor kondensatorens luftindtag og luftafgang er forbundet med udendørs fri luft via to kanaler ◄ «, klassificeres i henhold til tabel 1.2 med en ►C1 korrektionsfaktor ◄ på – 0,4.



Tabel 1.3. Relativt energiforbrug ►C1 Enkeltkanalsanlæg ◄ A 2,60 < EER B 2,60 ≥ EER > 2,40 C 2,40 ≥ EER > 2,20 D 2,20 ≥ EER > 2,00 E 2,00 ≥ EER > 1,80 F 1,80 ≥ EER > 1,60 G 1,60 ≥ EER



Tabel 2.1. Relativt energiforbrug Split- og multisplitanlæg A 3,60 < EER B 3,60 ≥ EER > 3,30 C 3,30 ≥ EER > 3,10 D 3,10 ≥ EER > 2,80 E 2,80 ≥ EER > 2,50 F 2,50 ≥ EER > 2,20 G 2,20 ≥ EER



Tabel 2.2. Relativt energiforbrug Kompaktanlæg A 4,40 < EER B 4,40 ≥ EER > 4,10 C 4,10 ≥ EER > 3,80 D 3,80 ≥ EER > 3,50 E 3,50 ≥ EER > 3,20 F 3,20 ≥ EER > 2,90 G 2,90 ≥ EER

2. Det relative energiforbrug til opvarmning angives derefter på grundlag af de følgende tabeller, hvor COP (ydelseskoefficienten) fastsættes i henhold til prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, der er henvist til i artikel 2 (prøvningsbetingelser T1 + 7C). Luftkølede klimaanlæg — opvarmning



Tabel 3.1. Relativt energiforbrug ►C1 Split- og multisplitanlæg ◄ A 3,60 < COP B 3,60 ≥ COP > 3,40 C 3,40 ≥ COP > 3,20 D 3,20 ≥ COP > 2,80 E 2,80 ≥ COP > 2,60 F 2,60 ≥ COP > 2,40 G 2,40 ≥ COP



Tabel 3.2. Relativt energiforbrug Kompaktanlæg (1) A 3,40 < COP B 3,40 ≥ COP > 3,20 C 3,20 ≥ COP > 3,00 D 3,00 ≥ COP > 2,60 E 2,60 ≥ COP > 2,40 F 2,40 ≥ COP > 2,20 G 2,20 ≥ COP (1) Kompakte »dobbeltkanal«-enheder (kendt under handelsbetegnelsen »double ducts«), der er defineret som: »Klimaanlæg, som er placeret i det luftkonditonerede rum ►C1 , og hvor kondensatorens luftindtag og luftafgang er forbundet med udendørs fri luft via to kanaler ◄ «, klassificeres i henhold til tabel 3.2 med en korrektionsfaktor på – 0,4.



Tabel 3.3. Relativt energiforbrug ►C1 Enkeltkanalsanlæg ◄ A 3,00 < COP B 3,00 ≥ COP > 2,80 C 2,80 ≥ COP > 2,60 D 2,60 ≥ COP > 2,40 E 2,40 ≥ COP > 2,10 F 2,10 ≥ COP > 1,80 G 1,80 ≥ COP



Tabel 4.1. Relativt energiforbrug Split- og multisplitanlæg A 4,00 < COP B 4,00 ≥ COP > 3,70 C 3,70 ≥ COP > 3,40 D 3,40 ≥ COP > 3,10 E 3,10 ≥ COP > 2,80 F 2,80 ≥ COP > 2,50 G 2,50 ≥ COP



Tabel 4.2. Relativt energiforbrug Kompaktanlæg A 4,70 < COP B 4,70 ≥ COP > 4,40 C 4,40 ≥ COP > 4,10 D 4,10 ≥ COP > 3,80 E 3,80 ≥ COP > 3,50 F 3,50 ≥ COP > 3,20 G 3,20 ≥ COP









BILAG V

▼C1

OVERSÆTTELSE AF UDTRYK, SOM SKAL ANVENDES PÅ ETIKETTEN OG OPLYSNINGSSKEMAET

Nedenfor oversættes de danske termer i denne tekst til de øvrige fællesskabssprog:

▼B







Note Etiket Bilag I Oplysningsskema Postordre Bilag II og III ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Energía Energi Energie Ενέργεια Energy Énergie Energia Energie Energia Energia Energi I 1 Fabricante Mærke Hersteller Προμηθευτής Manufacturer Fabricant Costruttore Fabrikant Fabricante Tavarantoimittaja Leverantör II 2 Modelo Model Modell Μοντέλο Model Modèle Modello Model Modelo Malli Modell II 2 Unidad exterior Udendørsenhed Außengerät Εξωτερική μονάδα Outside unit Unité extérieure Unità esterna Buitenapparaat Unidade exterior Ulkoyksikkö Utomhusenhet II 2 Unidad interior Indendørsenhed Innengerät Εσωτερική μονάδα Inside unit Unité intérieure Unità interna Binnenapparaat Unidade interior Sisäyksikkö Inomhusenhet Más eficiente Lavt forbrug Niedriger Verbrauch Πιο αποδοτικό More efficient Économe Bassi consumi Efficiënt Mais eficiente Vähän kuluttava ►C1 Låg forbrukning ◄ Menos eficiente Højt forbrug Hoher Verbrauch Λιγότερο αποδοτικό Less efficient Peu économe Alti consumi Inefficiënt Menos eficiente Paljon kuluttava ►C1 Hög forbrukning ◄ 3 Clase de eficiencia energética … en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Relativt energiforbrug … på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) Energieeffizienzklasse … auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) Τάξη ενεργειακής απόδοσης … σε μια κλίμακα από το Α (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό) Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) Classement selon son efficacité énergétique … sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) Classe di efficienza energetica … su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) Energie-efficiëntieklasse … op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) Classe de eficiência energética … numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) ►C1 Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg forbrukning) till G (hög forbrukning) ◄ V 5 Consumo de energía anual kWh en modo refrigeración Energiforbrug/år kWh ved køling Jährlicher Energieverbrauch kWh im Kühlbetrieb Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh για λειτουργία ψύξης Annual energy consumption kWh in cooling mode Consommation annuelle d'énergie kWh en mode refroidissement Consumo annuo di energia kWh in modalità raffreddamento Jaarlijks energieverbruik KWh in koelstand Consumo anual de energia kWh no modo de arrefecimento Vuotuinen energiankulutus kWh jäähdytystoiminnolla Årlig energiförbrukning i kylläge kWh V 5 El consumo efectivo dependerá del clima y del uso del aparato Det faktiske energiforbrug vil bero på brugen af anlægget og vejrforhold Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts sowie von den Klimabedingungen ab Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τις κλιματικές συνθήκες Actual consumption will depend on how the appliance is used and climate La consommation réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé et du climat Il consumo effettivo dipende dal clima e dalle modalità d'uso dell'apparecchio Feitelijk verbruik afhankelijk van de wijze van gebruik van het apparaat en het klimaat O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho e do clima Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja ilmastosta Den faktiska förbrukningen beor på hur maskinen används och på klimatet VI 6 Potencia de refrigeración Køleeffekt Kühlleistung Ισχύς ψύξης Cooling output Puissance frigorifique Potenza refrigerante Koelvermogen Potência de arrefecimento Jäähdytysteho Kyleffekt VII 7 Índice de eficiencia energética con carga completa Energieffektivitetskvotient ved fuld belastning Energieeffizienzgröße bei Volllast Βαθμός ενεργειακής απόδοσης υπό πλήρες φορτίο Energy efficiency ratio (EER) at full load Niveau de rendement énergétique à pleine charge Indice di efficienza elettrica a pieno regime Energie-efficiëntieverhouding volle belasting Indice de eficiência energética (EER) a plena carga Energiatehokkuuskerroin täydellä kuormituksella Energieffektivitetskvot på högsta kylläge VII 7 Cuanto mayor, mejor Høj værdi betyder bedre effektivitet Je höher, desto besser Όσο υψηλότερο τόσο καλύτερο The higher the better Doit être le plus élevé possible La più elevata possibile Hoe hoger hoe beter Deve ser o mais elevado possível Mitä korkeampi, sen parempi Ju högre desto bättre VIII 8 Tipo Type Typ Τύπος Size Type Tipo Type Tipo Tyyppi Typ VIII 8 Sólo refrigeración Køling Nur Kühlfunktion Μόνο ψύξη Cooling only Refroidissement seulement Solo raffredamento Alleen koeling Só arrefecimento Pelkkä jäähdytys Endast kylning VIII 8 Refrigeración/calefacción Køling/opvarmning Kühlfunktion/Heizfunktion Ψύξη/θέρμανση Cooling/heating Refroidissement/chauffage Raffreddamento/riscaldamento Koeling/verwarming Arrefecimento/aquecimento Jäähdytys/lämmitys Kylning och uppvärmning IX 9 Refrigerado por aire Luftkølet Luftkühlung Αερόψυκτο Air cooled Refroidissement par air Raffreddamento ad aria Luchtgekoeld Arrefecimento a ar Ilmajäähdytteinen Luftkyld IX 9 Refrigerado por agua Vandkølet Wasserkühlung Υδρόψυκτο Water cooled Refroidissement par eau Raffreddamento ad acqua Watergekoeld Arrefecimento a água Vesijäähdytteinen Vattenkyld X 10 Potencia térmica Opvarmningseffekt Heizleistung Ισχύς θέρμανσης Heat output Puissance de chauffage Potenza di riscaldamento Verwarmingsvermogen Potência calorífica Lämmitysteho Värmeeffekt XI 11 Clase de eficiencia energética en modo calefacción: A (más eficiente) G (menos eficiente) Relativt energiforbrug til opvarmning: A (lavt forbrug) G (højt forbrug) Energieeffizienzklasse der Heizfunktion: A (niedriger Verbrauch) G (hoher Verbrauch) ►C1 Ενεργειακή απόδοση της λειτουργίας θέρμανσης Α: υψηλή G: χαμηλή ◄ Heating performance: A (more efficient) G (less efficient) Performance énergétique en mode de chauffage: A (économe) G (peu économe) Efficienza energetica in modalità riscaldamento: A (bassi consumi) G (alti consumi) Energie-efficiëntieklasse in de verwarmingsstand: A (efficiënt) G (inefficiënt) Eficiência energética no modo de aquecimento: A (mais eficiente) G (menos eficiente) Energiatehokkuusluokka asteikolla: A (vähän kuluttava) G (paljon kuluttava) ►C1 Energieffektivitetsklass för uppvärmingsläget: A (låg forbrukning) G (hög forbrukning) ◄ XII 12 Ruido [dB(A) re 1 pW] Lydeffekt-niveau dB(A) (Støj) Geräusch (dB(A) re 1 pW) Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] Noise (dB(A) re 1 pW) Bruit [dB(A) re 1 pW] Rumore [dB(A) re 1 pW] Geluidsniveau dB(A) re 1 pW Nivel de ruído dB(A) re 1 pW Ääni (dB(A) re 1 pW) Buller dB(A) Ficha de información detallada en los folletos del producto Brochurerne om produkter indeholder yderligere oplysninger Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό φυλάδιο Further information is contained in product brochures Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat Ficha pormenorizada no folheto do produto Tuote-esitteissä on lisätietoja Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information Norma ►C1 EN XYZ ◄ Standard: ►C1 EN XYZ ◄ Norm ►C1 EN XYZ ◄ Πρότυπο ►C1 EN XYZ ◄ Norm ►C1 EN XYZ ◄ Norme ►C1 EN XYZ ◄ Norma ►C1 EN XYZ ◄ Norm ►C1 EN XYZ ◄ Norma ►C1 EN XYZ ◄ Standardi ►C1 EN XYZ ◄ Standard ►C1 EN XYZ ◄ Acondicionador de aire ►C1 Klimaanlæg ◄ Raumklimagerät Κληματιστικό Air-conditioner Climatiseur Condizionatore d'aria Airconditioner Aparelho de ar condicionado Ilmastointilaite Luftkonditioneringsapparat Directiva 2002/31/CE sobre etiquetado energético ►C1 Direktiv 2002/31/EF om energimærkning ◄ Richtlinie Energieetikettierung 2002/31/EG Οδηγία 2002/31/ΕΚ για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης Energy label Directive 2002/31/EC Directive relative à l'étiquetage énergétique 2002/31/CE Direttiva 2002/31/CE Etichettatura energetica Richtlijn 2002/31/EG (Energie-etikettering) Directiva 2002/31/CE relativa à etiquetagem energética Energiamerkintädirektiivi 2002/31/EY Direktiv 2002/31/EG om energimärkning 11 Clase de eficiencia energética modo calefacción Relativt energiforbrug til opvarmning Energieeffizienzklasse der Heizfunktion Τάξη ενεργειακής απόδοσης λειτουργίας θέρμανσης Heating mode energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage Classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento Verwarmingsstand energie-efficiëntieklasse Classe de eficiência energética no modo de aquecimento Lämmitystoiminnon energiatehokkuusluokka Energieffektivitetsklass för uppvärmningsläget

▼A1







Note Etiket Bilag I Oplysningsskema postordre Bilag II og III CS ET LV LT HU MT PL SK SL Energie Energia Enerģija Energija Energia Enerġija Energia Energia Energija I 1 Výrobce Tootja või kaubamärk Ražotājs Gamintojas Gyártó Manifattur Producent Výrobca Proizvajalec II 2 Model Mudel Modelis Modelis Típus Mudell Model Model Model II 2 Venkovní jednotka Seadme välisosa Āra bloks Išorinis blokas Kültéri egység Unit ta' barra Zespół zewnętrzny Vonkajšia jednotka Zunanjae nota II 2 Vnitřní jednotka Seadme siseosa Iekšējais bloks Vidinis blokas Beltéri egység Unit ta' ġewwa Zespół wewnętrzny Vnútorná jednotka Notranja enota Úsporné Tõhusam Efektīvāk Didžiausias efektyvumas Kis fogyasztás L-anqas li jaħlu Bardziej efektywna Viac úsporný Manjša poraba energije Méně úsporné Vähemtõhus Mazāk efektīvi Mažiausias efektyvumas Nagy fogyasztás L-aktar li jaħlu Mniej efektywna Menej úsporný Večja poraba energije 3 Třída energetické účinnosti … na stupnici od A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie) Energiatõhususklass … astmestikus A-st (vähe tarbiv) kuni G-ni (palju tarbiv) Energoefektivitātes klase… uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi) Energijos vartojimo efektyvumo klasė skalėje nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) Energiahaté-konysági osztály az A -tól (A- hatékonyabb) G-ig (G- kevésbé hatékony) terjedő skálán Il-klassi ta' l-effiċjenza ta' l-enerġija … fuq skala ta' A ( jaħlu ftit) sa G (jaħlu ħafna) Klasa efektywności energetycznej … w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna) Trieda energetickej hospodárnosti pomocou stupnice od A (viac úsporná) po G (menej úsporná) Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije) V 5 Roční spotřeba energie kWh v režimu chlazení Aastane energia-tarbivus kWh jahutusrežiimis Enerģijas patēriņš gadā kWh dzesēšanas režīmā Per metus suvartojama energija kWh šaldant Éves energia-fogyasztás hűtési üzemmódban, kWh Konsum ta' enerġija annwali kWh fil-modalità tat-tkessiħ Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia kWh Ročná spotreba energie kWh v režime chladenia Letna poraba energije pri hlajenju v kWh V 5 Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na klimatických podmínkách Tegelik energia-tarbivus oleneb seadme kasutusviisist ja ilmastikust Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas lietošanas veida un klimata Tikrasis suvartojimas priklauso nuo buitinio prietaiso naudojimo ir klimato A tényleges energiafogyasztás a berendezés felhasználási módjától és a klímától függ Il-konsum attwali jkun jiddependi minn kif jintuża l-apparat u mill-klima Aktualne zużycie energii zależy od warunków eksploatacji i warunków klimatycznych Skutočná spotreba závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od klimatických podmienok. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in klimatskih razmer VI 6 Chladící výkon Jahutus-võimsus Dzesēšanas jauda Šaldymo galia Hűtési teljesítmény Dħul ta' tkessiħ Moc chłodnicza Chladiaci výkon Hladilna moč VII 7 Koeficient využitelnosti energie (EER) při plném zatížení Energeetilise efektiivsuse tegur täiskoormusel Energoefektivitātes koeficients (EEK) pie pilnas jaudas Energijos vartojimo efektyvumo santykis (EVES) pilnai apkrovus Energiahaté-konysági tényező (EHT) teljes terhelés mellett Proporzjon ta' effiċjenza ta' l-enerġija meta mgħobbi kollu Wskaźnik efektywności energetycznej przy pełnym obciążeniu Indikátor energetickej hospodárnosti pri plnom zaťažení Količnik energijske učinkovitosti pri polni obremenitvi VII 7 Čím vyšší, tím lepší Mida kõrgem, seda parem Jo augstāks, jo labāks Didesnis — geriau Minél magasabb, annál jobb Aktar m'hu għoli aħjar Im wyższy, tym lepiej Čím vyšší, tým lepší Višji je boljši VIII 8 Typ Tüüp Tips Tipas Méret Daqs Rodzaj Typ Tip VIII 8 Pouze chlazení Ainult jahutamine Tikai dzesēšana Tik šaldymo Csak hűtés Tkessiħ biss Tylko chłodzenie Len chladenie Samo hlajenje VIII 8 Chlazení/vytápění Jahutamine/Soojendamine Dzesēšana/sildīšana Šaldymo ir šildymo Hűtés/fűtés Tkessiħ/tisħin Chłodzenie/Ogrzewanie Chladenie / vykurovanie Hlajenje/ogrevanje IX 9 Chlazení vzduchem Õhkjahutatav Ar gaisu dzesējams Aušinamas oru Léghűtéses Mkessaħ bl-arja Chłodzony powietrzem Vzduchom chladený Zračno hlajena IX 9 Chlazení vodou Vesijahutatav Ar ūdeni dzesējams Aušinamas vandeniu Vízhűtéses Mkessaħ bl-ilma Chłodzony wodą Vodou chladený Vodno hlajena X 10 Tepelný výkon Soojendus-võimsus Sildīšanas jauda Šilumos galia Fűtési teljesítmény Qawwa ta' tfigħ ta' sħana Moc grzewcza Tepelný výkon Ogrevna moč XI 11 Tepelná účinnost: A (lepší) G (horší) Soojenduse efektiivsus … astmestikus A-st (efektiivsem) kuni G-ni (vähemefektiivne) Sildīšanas izpilde: A (labāka) G (sliktāka) Šildymo kokybės charakteristika A (efek-tyviausias) G (mažiau efektyvus) Fűtési jellemzők: A-tól (A- hatékonyabb) G-ig (G- kevésbé hatékony) Effiċjenza tat-tisħin: A (jaħlu ftit) sa Ġ (jaħlu ħafna) Wydajność grzewcza: A (wyższa) G (niższa) Účinnosť vykurovania A (vyššia) G (nižšia) Energijska učinkovitost za režim ogrevanja: A (manjša poraba energije) G (večja poraba energije) XII 14 Hluk (dB(A) re 1 pW) Müra (dB(A) re 1 pW) Troksnis (dB(A) re 1 pW) Triukšmo vertė (dB(A) apie 1 pW) Zaj (dB(A) 1 pW) Il-livell tal-ħoss (dB(A) re 1 pW) Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW Hlučnosť (dB(A) re 1 pW) Hrup (dB(A) re 1 pW) 12 Další údaje jsou v návodu k použití Kasutusjuhend sisaldab lisateavet Sīkāka informācija norādīta brošūrā Daugiau informacijos pateikiama gaminio aprašuose További információk a termékis-mertetőben Aktar informazzjoni tista' tinkiseb mill-manwali tal-prodott Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji obsługi Ďalšie informácie sú obsiahnuté vo výrobkových katalógoch Ostali podatki so navedeni v prospektu Norma EN 814 Standard EN 814 Standarts EN 814 Lietuvos Respublikos standartas LST EN 814 EN 814 szabvány L-Istandard EN 814 Norma EN 814 Norma EN 814 Standard EN 814 Klimatizátor Õhu-konditsioneer Gaisa kondicionieris Oro kondicionierius Légkondici-onáló Apparat ta' l-arja kkondizzjonata Klimatyzator Klimatizačná jednotka Klimatska naprava Směrnice 2002/31/ES pro označování klimatizátorů energetickými štítky Energia-märgistamise direktiiv 2002/31/EÜ Enerģijas marķēšanas direktīva 2002/31/EK Oro kondicionierių vartojamos energijos efektyvumo ženklinimo direktyva 2002/31/EB 2002/31/EK Az energiafogyasztási címkézésről szóló irányelv Direttiva 2002/31/KE dwar tikketta li tindika l-Enerġija Dyrektywa 2002/31/WE dotycząca etykiet energetycznych Smernica 2002/31/ES o energetickom štítkovaní Direktiva 2002/31/ES o energijski nalepki za klimatske naprave 11 Třída energetické účinnosti v režimu vytápění Energiatõhusus klass soojendus-režiimis Sildīšanas režīma energoefektivitātes klase Energijos vartojimo efektyvumo klasė tik šildant Fűtési üzemmód energia-hatékonysági osztály Klassi ta' effiċjenza ta' l-enerġija fil-modalità tat-tisħin Klasa efektywności energetycznej trybu grzewczego Trieda energetickej hospodárnosti v režime vykurovania Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju

▼M1







Note BG RO Etiket Oplysningsskema Postordre Bilag I Bilag II og III Енергия Energie I 1 Производител Fabricant II 2 Модел Model II 2 Външно устройство Unitate exterioară II 2 Вътрешно устройство Unitate interioară По-ефективен Mai eficient По-ниско ефективен Mai puțin eficient 3 Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен) Clasa de eficiență energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient) V 5 Годишна консумация на енергия в kWh в режим на охлаждане Consum anual de energie, în kWh, în regim de răcire V 5 Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и от климата Consumul real depinde de modul de utilizare și de climat VI 6 Охлаждаща производителност Puterea frigorifică VII 7 Хладилен коефициент (EER) при пълен товар Eficiența frigorifică la sarcina maximă VII 7 по-висок – по-добър Cel mai ridicat VIII 8 Тип Tip VIII 8 Само за охлаждане Numai răcire VIII 8 Охлаждане/отопление Răcire/încălzire IX 9 Въздушно охлаждане Răcire cu aer IX 9 Водно охлаждане Răcire cu apă X 10 Топлинна производителност Puterea calorică XI 11 Ефективност на отопление: А (по-висока) G (по-ниска) Clasa de eficiență energetică la încălzire: A (mai eficient) G (mai puțin eficient) XII 12 Ниво на шум (dB(A) за 1 pW) Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект Fișa de informații conținută în broșura de produs БДС EN 814 Standard EN 814 Климатизатор Aparat de climatizare Директива 2002/31/EO за климатизатори Directiva 2002/31/CE Etichetarea energetică a aparatelor de climatizare de uz casnic 11 Клас на енергийна ефективност при режим на отопление Clasa de eficiență energetică în regim de încălzire