2000D0147 — DA — 04.11.2006 — 002.001

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (meddelt under nummer K(2000) 133) (EØS-relevant tekst) (2000/147/EF) (EFT L 050, 23.2.2000, p.14)

Ændret ved:





Berigtiget ved:









▼B

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. februar 2000

om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

(meddelt under nummer K(2000) 133)

(EØS-relevant tekst)

(2000/147/EF)







KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer ( 1 ), ændret ved direktiv 93/68/EØF ( 2 ), særlig artikel 3, 6 og 20, og ud fra følgende betragtninger: (1) I artikel 3, stk. 2 og 3, i direktiv 89/106/EØF er det fastsat, at der for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer på nationalt, regionalt eller lokalt plan i basisdokumenterne for hvert væsentligt kravs vedkommende kan opstilles klasser for de krav, der skal opfyldes; disse dokumenter er offentliggjort som »Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til direktiv 89/106/EØF om byggevarer« ( 3 ). (2) Punkt 4.2.1 i basisdokument nr. 2 giver grundlag for forskellige niveauer for det væsentlige krav som funktion af bygværkets type, anvendelse og beliggenhed, dets planudformning og muligheden for at benytte nødfaciliteter. (3) I punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 opregnes en række indbyrdes forbundne foranstaltninger, som tilsigter overholdelse af det væsentlige krav »brandsikring«, og som tilsammen bidrager til at lægge en brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles på forskellig vis i medlemsstaterne. (4) I punkt 4.2.3.3 i basisdokument nr. 2 identificeres en af de foranstaltninger, som er fremherskende i medlemsstaterne, og som består i begrænsning af ildens og røgens udvikling og spredning i det lokale, hvor branden er opstået, (eller inden for et nærmere bestemt område) ved at begrænse byggevarers bidrag til en fuldt udviklet brand. (5) Afgrænsningen af klasser inden for de væsentlige krav er delvis afhængig af niveauet af en sådan begrænsning. (6) Niveauet for en sådan begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den faktiske anvendelse. (7) I punkt 4.3.1.1 i basisdokument nr. 2 er det fastsat, at der til vurdering af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand vil blive udviklet en harmoniseret løsning, som kan indebære anvendelse af prøvninger i fuld skala, eller i reduceret skala, som er korreleret med scenarier for virkelige brande. (8) Den harmoniserede løsning falder inden for et klassificeringssystem, som ikke er omhandlet i basisdokumentet. (9) Det klassificeringssystem, som der er brug for til dette formål, bygger på en række prøvningsmetoder, som allerede er kendt af standardiseringsorganerne. (10) I Kommissionens beslutning 94/611/EF af 9. september 1994 om gennemførelse af artikel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer ( 4 ), som beskriver systemet af klasser, er tærskelværdierne for klasse B, C og D ikke anført, hvilket skyldes at Single Burning Item-testen ikke var tilstrækkelig veludviklet på daværende tidspunkt. (11) De relevante data foreligger nu, og beslutning 94/611/EF bør derfor erstattes af en ny beslutning, som indeholder tærskelværdierne for disse klasser samt visse tilpasninger til den tekniske udvikling. Alternative prøvningsmetoder bør fuldt beskrives i en kommende europæisk standard eller kommissionsbeslutning efter aftale mellem Kommissionen og medlemsstaterne i samråd med CEN/Cenelec og EOTA. (12) De foranstaltninger, der fastsættes i denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg — ud fra følgende betragtninger: VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:







Artikel 1

1. Når den endelige anvendelse af en byggevare er således, at den kan bidrage til udvikling og spredning af ild og røg i eller uden for det lokale (eller område), hvor branden er opstået, klassificeres byggevaren på basis af ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under hensyntagen til klassificeringssystemet i tabel 1 og 2 i bilaget.

2. Byggevarerne behandles på grundlag af deres endelige anvendelse.

Hvis den klassificering, der fremkommer på grundlag af de standardiserede prøvninger og kriterier i bilagets tabel 1 og 2, ikke er hensigtsmæssig, kan der som led i en fastlagt klassificeringsprocedure benyttes et eller flere referencescenarier. Denne harmoniserede klassificeringsprocedure skal være fuldt beskrevet i en kommende procedure for alternative prøvningsmetoder.

Artikel 2

Beslutning 94/611/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning anses som henvisninger til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.









BILAG

Symboler ( 5 )







ΔT temperaturstigning Δm massetab tf varighed af flammeforbrænding PCS øvre brændværdi FIGRA brandvæksthastighed THR600s total varmefrigivelse LFS sideværts flammespredning SMOGRA røgudviklingshastighed TSP600s total røgudvikling Fs flammespredning

Definitioner

»Materiale«: Et enkelt basisstof eller en ensartet blanding af stoffer, f.eks. metal, sten, træ, beton, mineraluld med ensartet fordelt bindemiddel, polymerer.

»Homogen byggevare«: En byggevare, der består af et enkelt materiale med ensartet densitet og sammensætning gennem hele byggevaren.

»Ikke-homogen byggevare«: En byggevare, der ikke opfylder kravene til homogene byggevarer. Det er en byggevare, der består af en eller flere komponenter, substantielle og/eller ikke-substantielle.

▼C1

»Substantiel komponent«: Et materiale, der udgør en væsentlig del af en ikke-homogen byggevare. Et lag med en masse pr. arealenhed ≥ 1,0 kg/m2 eller en tykkelse ≥ 1,0 mm regnes for en substantiel komponent.

▼B

»Ikke-substantiel komponent«: Et materiale, der ikke udgør en væsentlig del af en ikke-homogen byggevare. Et lag med en masse pr. arealenhed < 1,0 kg/m2 og en tykkelse < 1,0 mm regnes for en ikke-substantiel komponent.

To eller flere ikke-substantielle lag, der grænser op til hinanden (der ligger altså ikke nogen substantielle komponenter mellem lagene) regnes for én ikke-substantiel komponent og skal derfor opfylde de krav, der gælder for et lag, som er en ikke-substantiel komponent.

Der sondres mellem indre og ydre ikke-substantielle komponenter på følgende måde:

»Indre ikke-substantiel komponent«: En ikke-substantiel komponent, der på begge sider er dækket af mindst én substantiel komponent.

»Ydre ikke-substantiel komponent«: En ikke-substantiel komponent, der ikke på den ene side er dækket af en substantiel komponent.

Tabel 1







KLASSER FOR BYGGEVARERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND, UNDTAGEN GULVBELÆGNINGER, LINEÆRE TERMOISOLERENDE BYGGEVARER TIL RØR OG ELEKTRISKE KABLER Klasse Prøvningsmetode(r) Klassificeringskriterier Tillægsklassificering A1 EN ISO 1182 (2); og ΔT ≤ 30 °C; og Δm ≤ 50 %; og tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeforbrænding) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); og PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (3) (); og PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 (5); og PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (6) — A2 EN ISO 1182 (2); eller ΔT ≤ 50 °C; og Δm ≤ 50 %; og tf ≤ 20s — EN ISO 1716; og PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (2); og PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3); og PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (5); og PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (6) — EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W.s-1; og LFS < prøveemnets kant; og THR600s ≤ 7,5 MJ Røgudvikling (7); og Flammende dråber/partikler (8) B EN 13823 (SBI); og FIGRA ≤ 120 W.s-1; og LFS < prøveemnets kant; og THR600s ≤ 7,5 MJ Røgudvikling (7); og Flammende dråber/partikler (8) EN ISO 11925-2 (10): Eksponeringstid = 30s Fs ≤ 150 mm på højst 60s C EN 13823 (SBI); og FIGRA ≤ 250 W.s-1; og LFS < prøveemnets kant; og THR600s ≤ 15 MJ Røgudvikling (7); og Flammende dråber/partikler (8) EN ISO 11925-2 (10): Eksponeringstid = 30s Fs ≤ 150 mm på højst 60s D EN 13823 (SBI); og FIGRA ≤ 750 W.s-1; Røgudvikling (7); og Flammende dråber/partikler (8) EN ISO 11925-2 (10): Eksponeringstid = 30s Fs ≤ 150 mm på højst 60s E EN ISO 11925-2 (10): Eksponeringstid = 15s Fs ≤ 150 mm på højst 20s Flammende dråber/partikler (9) F Ingen ydeevne fastlagt ▼B (1) Det overvejes stadig, hvordan visse byggevaregrupper skal behandles, f.eks. lineære byggevarer (rør, kanaler, kabler osv). Det kan derfor blive nødvendigt at ændre beslutningen. (2) For homogene byggevarer og substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (3) For alle ydre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (4) Eventuelt enhver ekstern, ikke-substantiel komponent med en øvre brændværdi (PCS) ≤ 2,0 MJ.m-2, forudsat at byggevaren opfylder følgende kriterier fra EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s-1; og LFS < prøveemnets kant og THR600s ≤ 4,0 MJ og s1 og d0. (5) For alle indre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (6) For byggevaren som helhed. (7) s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 og TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 og TSP600s ≤ 200m2; s3 = ikke s1 eller s2. (8) d0 = Ingen flammende dråber/partikler i EN 13823 (SBI) inden 600s; d1 = Ingen flammende dråber/partikler i mere end 10s i EN 13823 (SBI) inden for 600s; d2 = ikke d0 eller d1; antændelse af papiret i EN ISO 11925-2 fører til klassificering i d2. (9) Bestået = papiret antændes ikke (ingen klassificering); ikke bestået = papiret antændes (klassificering i d2). (10) Ved flammeangreb på overfladen og, hvis det er relevant for byggevarens endelige anvendelse, flammeangreb på kanten.

Tabel 2







KLASSER FOR GULVBELÆGNINGERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND Klasse Prøvningsmetode(r) Klassificeringskriterier Tillægsklassificering A1FL EN ISO 1182 (1); og ΔT ≤ 30 °C; og Δm ≤ 50 %; og tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeforbrænding) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1); og PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); og PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 (3); og PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4) — A2FL EN ISO 1182 (1); eller ΔT ≤ 50 °C; og Δm ≤ 50 %; og tf ≤ 20s — EN ISO 1716; og PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (1); og PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (2); og PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3); og PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (4) — EN ISO 9239-1 (5): Kritisk flux (6) ≥ 8,0 kW.m-2 Røgudvikling (7) BFL EN ISO 9239-1 (5): og Kritisk flux (6) ≥ 8,0 kW.m-2 Røgudvikling (7) EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 15s Fs ≤ 150 mm på højst 20s CFL EN ISO 9239-1 (5): og Kritisk flux (6) ≥ 4,5 kW.m-2 Røgudvikling (7) EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 15s Fs ≤ 150 mm på højst 20s DFL EN ISO 9239-1 (5): og Kritisk flux (6) ≥ 3,0 kW.m-2 Røgudvikling (7) EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 15s Fs ≤ 150 mm på højst 20s EFL EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 15s Fs ≤ 150 mm på højst 20s FFL Ingen ydeevne fastlagt (1) For homogene byggevarer og substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (2) For alle ydre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (3) For alle indre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (4) For byggevaren som helhed. (5) Prøvningens varighed = 30 minutter. (6) Kritisk flux defineres som den laveste af følgende to værdier: den strålingsflux, ved hvilken flammen slukkes, eller strålingsfluxen efter en prøvningstid på 30 minutter (dvs. den flux, der svarer til flammespredningens største udbredelse). (7) s1 = røg ≤ 750 %.min; s2 = ikke s1. (8) Ved flammeangreb på overfladen og, hvis det er relevant for byggevarens endelige anvendelse, flammeangreb på kanten.

▼M1

Tabel 3







KLASSER FOR BYGGEVARERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND FOR SÅ VIDT ANGÅR LINEÆRE TERMOISOLERENDE BYGGEVARER TIL RØR Klasse Prøvningsmetode(r) Klassificeringskriterier Tillægsklassificering A1L EN ISO 1182 (1); og ΔT ≤ 30 °C; og Δm ≤ 50 %; og tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeforbrænding) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (1); og PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (2); og PCS ≤ 1.4 MJ.m-2 (3); og PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (4) — A2L EN ISO 1182 (1); eller ΔT ≤ 50 °C; og Δm ≤ 50 %; og tf ≤ 20s — EN ISO 1716; og PCS ≤ 3.0 MJ.kg-1 (1); og PCS ≤ 4.0 MJ.m-2 (2); og PCS ≤ 4.0 MJ.m-2 (3); og PCS ≤ 3.0 MJ.kg-1 (4) — EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 W.s-1; og LFS < prøveemnets kant; og THR600s ≤ 7.5 MJ Røgudvikling (5); og Flammende dråber/partikler (6) BL EN 13823 (SBI); og FIGRA ≤ 270 W.s-1; og LFS < prøveemnets kant; og THR600s ≤ 7.5 MJ Røgudvikling (5); og Flammende dråber/partikler (6) EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 30s Fs ≤ 150 mm på højst 60s CL EN 13823 (SBI); og FIGRA ≤ 460 W.s-1; og LFS < prøveemnets kant; og THR600s ≤ 15 MJ Røgudvikling (5); og Flammende dråber/partikler (6) EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 30s Fs ≤ 150 mm på højst 60s DL EN 13823 (SBI); og FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ Røgudvikling (5); og Flammende dråber/partikler (6) EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 30s Fs ≤ 150 mm på højst 60s EL EN ISO 11925-2 (8): Eksponeringstid = 15s Fs ≤ 150 mm på højst 20s Flammende dråber/partikler (7) FL Ingen ydeevne fastlagt (1) For homogene byggevarer og substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (2) For alle ydre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (3) For alle indre ikke-substantielle komponenter i ikke-homogene byggevarer. (4) For byggevaren som helhed. (5) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.s-2 og TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.s-2 og TSP600s ≤ 1600 m2; s3 = ikke s1 eller s2. (6) d0 = ingen flammende dråber/partikler i EN13823 (SBI) på højst 600s; d1 = ingen flammende dråber/partikler i mere end 10s i EN13823 (SBI) på højst 600s; d2 = ikke d0 eller d1; antændelse af papiret i EN ISO 11925-2 fører til klassificering i d2. (7) Bestået = papiret antændes ikke (ingen klassificering); ikke bestået = papiret antændes (klassificering i d2). (8) Ved flammeangreb på overfladen og, hvis det er relevant for byggevarens endelige anvendelse, flammeangreb på kanten.

▼M2







Tabel 4 KLASSER FOR ELEKTRISKE KABLERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND Klasse Prøvningsmetode(r) Klassificeringskriterier Tillægsklassificering Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) og FS ≤ 1,75 m og THR1 200s ≤ 10 MJ og maksimal HRR ≤ 20 kW og FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Røgudvikling (2) (6) flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) og FS ≤ 1,5 m og THR1 200s ≤ 15 MJ og maksimal HRR ≤ 30 kW og FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Røgudvikling (2) (7) og flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) og FS ≤ 2,0 m og THR1 200s ≤ 30 MJ og maksimal HRR ≤ 60 kW og FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Røgudvikling (2) (7) og flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) og THR1 200s ≤ 70 MJ og maksimal HRR ≤ 400 kW og FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Røgudvikling (2) (7) og flammende dråber/partikler (3) og surhedsgrad (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Ingen ydeevne fastlagt (1) For byggevaren som helhed, eksklusive metalliske materialer, og for alle byggevarens ydre komponenter (dvs. kappen). (2) s1 = TSP1 200 ≤ 50 m2 og maksimal SPR ≤ 0,25 m2/s s1a = s1 og transmission i overensstemmelse med EN 61034-2 ≥ 80 % s1b = og transmission i overensstemmelse med EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 % s2 = TSP1 200 ≤ 400 m2 og maksimal SPR ≤ 1,5 m2/s s3 = hverken s1 eller s2. (3) For FIPEC20 Scenario1 og 2: d0 = ingen flammende dråber/partikler inden for 1 200 s; d1 = ingen flammende dråber/partikler i længere tid end 10 s inden r 1 200 s; d2 = hverken d0 eller d1. (4) EN 50267-2-3: a1 = konduktivitet < 2.5 μS/mm og pH > 4.3; a2 = konduktivitet < 10 μS/mm og pH > 4.3; a3 = hverken a1 eller a2. Ingen angivelse = ingen ydeevne fastlagt. (5) Lufttilførslen til kammeret skal sættes til 8 000 ± 800 l/min (6) Røgklassen, der angives for kabler i klasse B1ca, skal fastsættes på grundlag af FIPEC20 Scen2-testen. (7) Røgklassen, der angives for kabler i klasse B2ca, Cca, Dca, skal fastsættes på grundlag af FIPEC20 Scen1-testen. (8) Måling af de farlige egenskaber ved gasser, der udvikles i tilfælde af brand, som svækker de eksponerede personers evne til at træffe effektive foranstaltninger for at bringe sig i sikkerhed, men ingen beskrivelse af disse gassers giftighed.

MONTERINGS- OG FASTGØRELSESBETINGELSER OG DEFINITION AF PRØVNINGSPARAMETRE VEDRØRENDE ELEKTRISKE KABLER (SOM NÆVNT I FODNOTE (5) I TABEL 4)

1. Monterings- og fastgørelsesbetingelser

1.1. Montering af prøven — fælles for klasserne B1ca, B2ca, Cca og Dca

Kablerne monteres på forsiden af en standardstige (EN 50266-1). Kablerne skal være 3,5 m lange. Den nederste del af kablerne skal være 20 cm under brænderens underkant. Kablerne placeres midt på stigen (med hensyn til bredde).

Hvert prøveemne eller bundt fastgøres enkeltvis på hvert trin af stigen ved hjælp af en metaltråd (stål eller kobber). For elektriske kabler med en diameter på 50 mm og derunder anvendes tråd med en diameter på mellem 0,5 mm og til og med 1,0 mm. For kabler med en diameter på over 50 mm anvendes tråd med en diameter på mellem 1,0 mm og 1,5 mm.

Ved montering af prøveemnerne placeres det første prøveemne cirka midt på stigen, og øvrige prøveemner anbringes på hver side, således at alle prøveemnerne er nogenlunde centreret på stigen.

Afstand og bundtning er nærmere beskrevet nedenfor.

For hver 25 cm skal der trækkes en vandret linje for at måle flammespredningen som funktion af tiden. Den første linje (dvs. nullinjen) skal være i samme højde som brænderen.

Kablerne skal monteres som følger, afhængigt af den klassificering, der ansøges om.

1.1.1. Klasse B2ca, Cca og Dca

Den valgte monteringsprocedure afhænger af det elektriske kabels diameter i henhold til tabel 4.1.







Tabel 4.1 MONTERING SOM FUNKTION AF KABLETS DIAMETER Kablets diameter Montering 20 mm eller derover 20 mm afstand mellem kablerne Mellem 5 og 20 mm Afstand mellem kablerne svarer til diameteren på ét kabel 5 mm eller derunder Kablerne samles i bundter med en diameter på 10 mm. Bundterne må ikke være snoet. Afstanden mellem bundterne skal være 10 mm.

Ved bestemmelse af grænseværdierne afrundes diameteren til nærmeste mm, undtagen for kabler med en diameter på under 5 mm, hvor diameteren ikke afrundes.

Følgende formel anvendes til bestemmelse af antallet af kabellængder pr. prøve.

1.1.1.1. For kabler med en diameter på 20 mm eller derover

Antallet af kabler, N, er lig med:

… ligning 1

hvor:

dc er kablets diameter (i mm og afrundet til nærmeste mm)

int-funktionen = resultatet i heltal (dvs. værdien rundet ned).

1.1.1.2. For kabler med en diameter på over 5 mm, men under 20 mm

Antallet af kabler, N, er lig med:

… ligning 2

hvor:

dc er kablets diameter (i mm og afrundet)

int-funktionen = resultatet i heltal (dvs. værdien rundet ned).

1.1.1.3. For kabler med en diameter på 5 mm eller derunder

Antallet af 10 mm bundter, Nbu, af kabler er lig med:

… ligning 3

Der skal således monteres 15 bundter med 10 mm afstand mellem bundterne.

Antallet af kabler i hvert bundt (n) er:

… ligning 4

hvor:

dc er kablets diameter (i mm og ikke afrundet).

Antallet af kabellængder (CL) for tråde eller kabler med en diameter på mindre end 5 mm bliver således: CL = n × 15… ligning 5

1.1.1.4. Samlet kabellængde pr. prøvning

Den samlede længde L (m) pr. prøvning er:

L = n × 15 × 3,5 for d c ≤ 5 mm eller

L = N × 3,5 for d c > 5 mm … ligning 6

1.1.2. Klasse B1ca

På bagsiden af kabelbakken skal der monteres en ikke-brændbar plade af kalciumsilikat med en densitet på 870 ± 50 kg/m3 og en tykkelse på 11 ± 2 mm. Denne plade kan monteres i to dele.

På alle andre områder er monteringen af kablerne lig med den for klasse B2ca, Cca og Dca.

2. Definitioner af prøvningsparametre







Tabel 4.2 DEFINITIONER AF PRØVNINGSPARAMETRE I FIPEC20 SCENARIO1 OG 2 Parameter Forklaring Prøvningens start Antænding af brænderen Prøvningens afslutning 20 minutter efter antænding af brænderen (afslutning af tidsrummet for beregning af parametre) HRRsm30, kW Varmeafgivelseshastighed beregnet som glidende gennemsnit over 30 s SPRsm60, m2/s Røgudviklingshastighed beregnet som glidende gennemsnit over 60 s Maksimal HRR, kW Højst HRRsm30 mellem prøvningens start og afslutning, eksklusive bidrag fra antændelseskilde Maksimal SPR, m2/s Højst SPRsm60 mellem prøvningens start og afslutning THR1 200, MJ Total røgudvikling (HRRsm30) fra prøvningens start til dens afslutning, exklusive bidrag fra antandelseskilde TSP1 200, m2 Total røgudvikling (HRRsm60) fra prøvningens start til dens afslutning FIGRA, W/s Brandvæksthastighedsindeks defineret som den største værdi af kvotienten mellem HRRsm30 eksklusive bidrag fra antændelseskilde og tid. Grænseværdier HRRsm30 = 3 kW og THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Røgudviklingshastighedsindeks defineres som højeste værdi af kvotienten mellem SPRsm60 og tid, ganget med 10 000. Grænseværdi SPRsm60 0,1 m2/s og TSP = 6 m2 2 PCS Øvre brændværdi FS Flammespredning (destruktionslængde) H Flammespredning FIPEC Elektriske kablers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand