5.

Specifikke krav til årsvirkningsgrad ved rumopvarmning a) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel er defineret som: ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) hvor: — η S,on er årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand, beregnet i henhold til punkt 5, litra b), udtrykt i % — F (2) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene gensidigt udelukker hinanden og ikke kan lægges sammen, udtrykt i % — F (3) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene kan lægges sammen, udtrykt i % — F (4) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et negativt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af supplerende elforbrug, udtrykt i % — F (5) er en korrektionsfaktor, som tager højde for et negativt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af energiforbrug til en pilotflamme, udtrykt i %. b) Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand beregnes således: ηS,on = ηth,nom hvor: — η th,nom er virkningsgraden ved nominel varmeydelse baseret på NCV. c) Korrektionsfaktoren F(2), som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene gensidigt udelukker hinanden eller ikke kan lægges sammen, beregnes således: For produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel er korrektionsfaktoren F(2) lig med én af faktorerne i tabel 2, afhængigt af styringsegenskaberne. Der kan kun vælges én værdi.



Tabel 2 Korrektionsfaktor F(2) Hvis produktet har (der må kun anvendes én option): F(2) Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring 0,0 % To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring 1,0 % Mekanisk rumtemperaturstyring 2,0 % Elektronisk rumtemperaturstyring 4,0 % Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer 6,0 % Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer 7,0 % F(2) skal være nul for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som ikke opfylder kravene til emissioner i bilag II, punkt 2, hvis temperaturstyringen er indstillet til mindste varmeydelse. Varmeydelsen ved denne indstilling må ikke være større end 50 % af den nominelle varmeydelse. d) Korrektionsfaktoren F(3), som tager højde for et positivt bidrag til årsvirkningsgraden ved rumopvarmning som følge af tilpassede bidrag i forbindelse med styring af indendørs varmekomfort, hvorved bidragene kan lægges sammen, beregnes således: For produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel er korrektionsfaktoren F(3) lig med summen af værdierne i tabel 3, afhængigt af styringsegenskaberne.



Tabel 3 Korrektionsfaktor F(3) Hvis produktet har (flere optioner kan anvendes): F(3) Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor 1,0 % Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor 1,0 % Telestyringsoption 1,0 % F(3) skal være nul for produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel, som ikke opfylder kravene til emissioner i bilag II, punkt 2, hvis temperaturstyringen er indstillet til mindste varmeydelse. Varmeydelsen ved denne indstilling må ikke være større end 50 % af den nominelle varmeydelse. e) Korrektionsfaktoren for supplerende elforbrug F(4) beregnes således: Denne korrektionsfaktor tager højde for supplerende elforbrug i aktiv tilstand og standbytilstand. hvor: — el max er elforbruget ved nominel varmeydelse, udtrykt i kW — el min er elforbruget ved mindste varmeydelse, udtrykt i kW. Hvis produktet ikke angiver en mindste varmeydelse, anvendes værdien for elforbrug ved nominel varmeydelse — el sb er produktets elforbrug i standbytilstand, udtrykt i kW — P nom er produktets nominelle varmeydelse, udtrykt i kW f) Korrektionsfaktoren F(5) som vedrører energiforbruget til en pilotflamme, beregnes således: Denne korrektionsfaktor tager højde for energiforbruget til et vågeblus. hvor: — P pilot er energiforbruget til en pilotflamme, udtrykt i kW — P nom er produktets nominelle varmeydelse, udtrykt i kW.