2000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 1
Dette dokument er et dokumentationsredskab,og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor
►B KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 3. maj 2000
om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer,
bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne
(meddelt under nummer K(2000) 1001)
(EØS-relevant tekst)
(2000/367/EF)
(EFT L 133 af 6.6.2000, s. 26)
Berigtiget ved:
►C1Berigtigelse, EFT L 219af 14.8.2001, s. 30 (2000/367/EF)
▼B
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 3. maj 2000
om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår
klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter
brandmodstandsevne
(meddelt under nummer K(2000) 1001)
(EØS-relevant tekst)
(2000/367/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser om byggevarer(1), ændret ved direktiv 93/68/EØF(2),
særlig artikel 3, 6 og 20, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)Ved artikel 3, stk. 2 og 3, i direktiv 89/106/EØF er det fastsat, at
der for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn tilbeskyttelsesniveauer på nationalt, regionalt eller lokalt plan ibasisdokumenterne for hvert væsentligt kravs vedkommende kanopstilles klasser for de krav, der skal opfyldes. Disse dokumenterer offentliggjort som »Meddelelse fra Kommissionen om
basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF om bygge-
varer(
3)«.
(2)Punkt 4.2.1 i basisdokument nr. 2 giver grundlag for forskelligeniveauer for det væsentlige krav som funktion af bygværkets type,anvendelse og beliggenhed, dets planudformning og muligheden
for at benytte nødfaciliteter.
(3)I punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 opregnes en række indbyrdes
forbundne foranstaltninger, som tilsigter overholdelse af detvæsentlige krav »brandsikring«, og som tilsammen bidrager til atlægge en brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles påforskellig vis i medlemsstaterne.
(4)I punkt 4.3.1.3 i basisdokument nr. 2 identificeres en af disseforanstaltninger, som vedrører byggevarers og/eller dele afbygværkers brandmodstandsevne, og som er fremherskende imedlemsstaterne.
(5)Den harmoniserede løsning, der gør det muligt at vurderebyggevarers og bygværkers eller dele af bygværkers brandmod-
standsevne, består i et system af klasser, som er indeholdt i
basisdokument nr. 2.
(6)Dette klassificeringssystem er blevet tilpasset til den tekniskeudvikling i et mandat fra Kommissionen til de europæiskestandardiseringsorganer CEN og Cenelec.
(7)Ifølge artikel 6, stk. 3, i direktiv 89/106/EØF, kan medlems-staterne kun fastsætte de ydeevneniveauer, som skal overholdespå deres område, hvis disse krav ligger inden for fællesskabs-klasserne, og kun under anvendelse af alle, nogle eller én klasse.
(8)De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger, er i overens-stemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —2000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 2
(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.
(2) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.
(3) EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.
▼B
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
EF's klassificeringssystem for byggevarers, bygværkers og dele af
bygværkers brandmodstandsevne fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.2000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 3
▼B
BILAG
DEFINITIONER,PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER
De europæiske standarder, som der henvises til i dette bilag, indeholder fuldstændige beskrivelser af
eller henvisninger til de relevante definitioner, prøvninger og ydeevnekriterier.
SYMBOLER
R Bæreevne
E IntegritetI IsolationW Stråling
M Mekanisk påvirkning
C SelvlukkendeS Tæthed mod røggennemtrængningP eller PH Strøm- og/eller signalforsyningens kontinuitet
G Modstandsevne mod skorstensbrand
K Brandbeskyttelsesevne
Noter
1. De følgende klassifikationer er udtrykt i minutter, medmindre andet er angivet.
2. De europæiske standarder EN 13501-2, EN 13501-3 (klassifikation) og EN 1992-1.2, EN 1993-1.2,
EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurocodes), der refereres til i denne
beslutning, skal være underlagt den samme beskyttelsesklausul som beskrevet i artikel 5, stk. 1, i
direktiv 89/106/EØF.
KLASSIFIKATIONER
1.Bærende bygningsdele uden brandadskillende funktion
Gælder for vægge, gulve, tage, bjælker, søjler, balkoner, trapper, gangbroer
Standard(er) EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-
1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassifikation: —
R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360Noter —
2.Bærende bygningsdele med brandadskillende funktion
Gælder for vægge
Standard(er) EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassifikation: —2000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 4
▼B
RE 20 30 60 90 120 180 240
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
REI-M 30 60 90 120 180 240REW 20 30 60 90 120 180 240Noter —
Gælder for gulve og tage
Standard(er) EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1999-1.2
Klassifikation: —
RE 20 30 60 90 120 180 240REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240Noter —
3.Byggevarer og byggesystemer til beskyttelse af bærende bygningsdeleeller dele af bygværker
///
Gælder for lofter uden egen brandmodstandsevne
Standard(er) EN 13501-2; ►C1ENV 13381-1 ◄
Klassifikation: udtrykkes på samme måde som for den bærende bygningsdel, der beskyttes
Noter Hvis også kravene vedrørende »seminaturlige« brande er opfyldt, tilføjes
klassifikationen symbolet »sn«.
Gælder for brandbeskyttende belægninger, beklædninger og skærme
Standard(er) EN 13501-2; ENV 13381-2 til 7
Klassifikation: udtrykkes på samme måde som for den bærende bygningsdel, der beskyttes
Noter —
4.Ikke-bærende bygningsdele eller dele af bygværker og byggevarer hertil
Gælder for skillevægge (herunder skillevægge med uisolerede partier)
Standard(er) EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassifikation: —
E 2 03 0 6 0901 2 0
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240EI-M 30 60 90 120EW 20 30 60 90 1202000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 5
▼B
Noter —
Gælder for lofter med egen brandmodstandsevne
Standard(er) EN 13501-2; EN 1364-2
Klassifikation: —
EI 15 30 45 60 90 120 180 240Noter Klassifikationen suppleres med symbolerne »(a →b)«, »(b →a)« eller
»(a↔b)« til angivelse af, om bygningsdelen kun er prøvet for og opfylder
kravene enten oppefra eller nedefra, eller begge dele.
Gælder for facader (curtain walls) og ydervægge (herunder glaspartier)
Standard(er) EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2;
EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Klassifikation: —E 15 30 60 90 120EI 15 30 60 90 120
EW 20 30 60
Noter Klassifikationen suppleres med symbolerne »(i →o)«, »(o →i)« eller
»(i↔o)« til angivelse af, om bygningsdelen kun er prøvet for og opfylder
kravene enten indefra eller udefra, eller begge dele.
Når der kræves mekanisk stabilitet, betyder opfyldelse af dette krav, at
ingen faldende dele vil kunne forårsage personskader i det tidsrum, som E-
eller EI-klassifikationen angiver.
Gælder for hævede gulve
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-6Klassifikation: —R1 5 3 0
RE 30
REI 30Noter Klassifikationen suppleres med indekset »f« for at angive fuld brandmod-
standsevne eller »r« for at angive, at brandmodstandsevnen kun gælder for
det reducerede konstante varmeeksponeringsniveau.
Gælder for gennemførings- og fugetætninger
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-3,4Klassifikation: —
E 15 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240Noter —2000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 6
▼B
Gælder for branddøre og -lemme (herunder branddøre og -lemme med glaspartier og
beslag) samt disses lukkeanordninger
Standard(er) EN 13501-2; EN 1634-1
Klassifikation: —
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240EW 20 30 60Noter I-klassifikationen suppleres med indeks »1« eller »2« for at angive,
hvilken definition af isolation, der er benyttet. Tilføjelse af symbolet »C«
angiver, at byggevaren ogsåopfylder kriteriet »selvlukkende« (bestået/ikke
bestået) (
1).
(1) »C«-klassifikationen kan komplementeres med tallene 0 til 5 i henhold til anvendelseskategorien. Detaljer skal
være inkluderet i den relevante tekniske specifikation for produktet.
Gælder for røgstoppende døre
Standard(er) EN 13501-2; EN 1634-3
Klassifikation: S200eller Saafhængigt af, hvilke prøvningsbetingelser der er opfyldt
Noter Tilføjelse af symbolet »C« angiver, at byggevaren også opfylder kriteriet
»selvlukkende« (bestået/ikke bestået) (1).
(1) »C«-klassifikationen kan komplementeres med tallene 0 til 5 i henhold til anvendelseskategorien. Detaljer skal
være inkluderet i den relevante tekniske specifikation for produktet.
Gælder for lukkesystemer for transportbånd og conveyorsystemer
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-7Klassifikation: —
E 15 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240EW 20 30 60Noter I-klassifikationen suppleres med indeks »1« eller »2« for at angive,
hvilken definition af isolation, der er benyttet. Tilføjelse af symbolet »C«
angiver, at byggevaren ogsåopfylder kriteriet »selvlukkende« (bestået/ikke
bestået) (
1).
(1) »C«-klassifikationen kan komplementeres med tallene 0 til 5 i henhold til anvendelseskategorien. Detaljer skal
være inkluderet i den relevante tekniske specifikation for produktet.
Gælder for installationskanaler og skakte
Standard(er) EN 13501-2; EN 1366-5
Klassifikation: —
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 2402000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 7
▼B
Noter Klassifikationen suppleres med symbolerne »(i →o)«, »(o →i)« eller
»(i↔o)« til angivelse af, om bygningsdelen kun er prøvet for og opfylder
kravene enten indefra eller udefra, eller begge dele. Derudover angiver
symbolerne »ve« og/eller »ho«, at byggevaren er egnet til anvendelse i
vertikal henholdsvis horisontal position.
Gælder for skorstene
Standard(er) EN 13501-2; EN 13216
Klassifikation: G + afstand i mm (f.eks. G 50)
Noter Der er ikke krav om afstand for indbygningsprodukter
Gælder for væg- og loftsbeklædninger
Standard(er) EN 13501-2; EN 13381-8
Klassifikation: KNoter Prøvning for »bestået/ikke bestået«.
5.Byggevarer med forudsat anvendelse i ventilationsanlæg (undtagen brandventilationsanlæg)
Gælder for ventilationskanaler
Standard(er) EN 13501-3; EN 1366-1
Klassifikation: —
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240E3 0 6 0Noter Klassifikationen suppleres med symbolerne »(i →o)«, »(o→i)« eller
»(i↔o)« til angivelse af, om bygningsdelen kun er prøvet for og
opfylder kravene enten indefra eller udefra, eller begge dele. Derudover
angiver symbolerne »v
e« og/eller »ho«, at byggevaren er egnet til
anvendelse i vertikal henholdsvis horisontal position. Ved tilføjelse af
symbolet »S« angives det, at en ekstra restriktion vedrørende røggen-
nemtrængning er opfyldt.
Gælder for brandspjæld
Standard(er) EN 13501-3; EN 1366-2
Klassifikation: —
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240E 30 60 90 120Noter Klassifikationen suppleres med symbolerne »(i →o)«, »(o →i)« eller
»(i↔o)« til angivelse af, om bygningsdelen kun er prøvet for og opfylder
kravene enten indefra eller udefra, eller begge dele. Derudover angiver
symbolerne »v
e« og/eller »ho«, at byggevaren er egnet til anvendelse i
vertikal henholdsvis horisontal position. Ved tilføjelse af symbolet »S«
angives det, at en ekstra restriktion vedrørende røggennemtrængning er
opfyldt.2000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 8
▼B
6.Byggevarer med forudsat anvendelse i tekniske installationer
Gælder for el- og lyslederkabler med tilbehør;
rør og brandbeskyttende systemer til kabler
Standard(er) EN 13501-3
Klassifikation: —
P 1 53 06 0 90 1 2 0Noter —
Gælder for strøm- eller signalledninger eller -systemer med lille diameter (diameter
under 20 mm og ledere på indtil 2,5 mm
2)
Standard(er) EN 13501-3; EN 50200Klassifikation: —PH 15 30 60 90 120
Noter —2000D0367 — DA — 06.06.2000 — 000.001 — 9